配線からのノイズ対策にユニバーサルラインが最適です。ノイズレベルの高い劣悪なノイズ環境での施工例です。高圧、特高のノイズやインバーターのノイズにも負けません。八甲田トンネル工事現場コンベアにそって配線された伝送ラインです。境に配慮したヘビのように曲がりくねった1本のベルトのカーブコンベアです。コーナーや中継地点ごとに1点及び多点の接点入力と接点出力を持った伝送ユニットが4芯(伝送2芯電源元送り2芯)でパラレル接続されて元の制御シーケンサに接続されています。冷凍コンテナの温度と冷凍機の一元監視をしているものです通常の伝送や計測ではこのようなことは行いませんがユニバーサルラインを使用すると劣悪ノイズ環境下でも特にインバーターノイズ対策をしなくても極端に過大なノイズでない限りデータ伝送や微弱アナログ計測も可能になります。コンテナの温度の計測と機械の異常を監視して重要な庫内の食品等を管理しています。山形県下の高速道路の工事現場トンネルの掘削機の高圧動力線と約30cm~50cm離して延々と6Km平行配線した現場です。写真右上の状態で入り口から切端のコンベアまで通信しています。トンネル内での中継作業を省くために写真右下のように事前に8の字に巻いた長いケーブルを接続してあります。この現場は他社の多重伝送を使用していましたが約1Kmの位置でノイズの具合で使用できなくなり急遽ユニバーサルラインに切替たものです。納入機器概要ユニバーサルラインの主な用途は長いコンベアのモータの負荷電流を切端側で見ながら乗せる砕石の量の調整と中継コンベアとの回転数の同期をとるためのアナログ計測です。その他に各機器の監視制御を行っています。砕石工場6600Vの高圧で駆動するクラッシャや大型コンベア周辺の防塵用散水電磁弁と照明の制御をユニバーサルラインで行っているものです。高圧モータの起動サージのノイズ等の影響も受けずに稼動しています。右のオシロ波形は施工14年目にメンテナンスに行った時に計測した伝送波形ですが特に伝送信号の劣化もなく余裕のある伝送波形です。き電している台湾各地のパワーステーションの監視システムとセキュリティ、機器異常監視にユニバーサルラインが使用されています。列車の高速走行時に電力供給の活線切替を行いますがその時のノイズはかなりのものでしたのでフィルタの定数を大きくしました。シールドの無いケーブルを使った伝送ですがが信号幅の広い伝送のおかげでフィルタが効果的でした。この監視盤と伝送システムは台湾の29箇所の変電所で稼動しています。特別高圧の電力ケーブルと伝送のケーブルを同一トラフ内※に敷設した現場で、特高電力の活線切替時に発生するノイズの波形を測定した資料です。左側のオシロ波形は伝送主ユニットの端子台で測定した伝送ラインに飛び込んできたノイズです。非常に大きなものですがこのレベルではまだ伝送エラーは発生していません。上のノイズレベルになりますとエラーが発生します。特高電力の活線切替は非同期に行われるので誘起されるノイズのレベルは切替タイミングとその時の負荷電力により大きく異なります。右側のオシロ波形は同一伝送路にノイズ吸収用のコンデンサを入れたものです。できませんが同時に測定している24V電源の波形(黄線)のノイズの大きさを参考にして下さい。ユニバーサルラインは信号幅が広くインピーダンスが低いので安定しています。そのため平滑用の1μFのコンデサを伝送ラインに挿入しても信号は減衰しません。ちなみにこの現場では3.3μFまでコンデサを入れても安定して伝送できました。オシロ波形の右下の赤丸で囲った箇所は同一ケーブルの電源に乗っているノイズです。600Wの電源の近くです。24Vの電源電圧がオシロで見える範囲でも5V以上揺すられています。パワーのノイズが載っていると考えられます。かなりの高電圧が誘起されるので逆に波形整形のされた伝送のほうが安定しているようにも考えられます。※ユニバーサルラインがいくらノイズに強いとは言ってもこのような施工はあまりお勧めいたしません。電力開閉所の外周監視システムをユニバーサルラインで施工した例です。施工約1年後、電力開閉のサージ発生時にエラーが出るため、調査に行った時の資料です。原因はセンサラインの地絡によるものでした。リークした時に静電結合による特別高圧線の影響を受けたものです。リーク箇所の修理により現在も順調に稼動しています。伝送波形に50Hzの特別高圧の電圧が重畳されているのがわかります。伝送波形のマイナス側は-5Vで信号ONのレベルです。50Hzに揺すられて信号ONノレベルに近づいています。50万Vの活線遮断(NonZeroCloss)のスパークノイズでエラーが出ることは容易に想像できます。x10V)正常時フェンスの約15m上を50万Vの特別高圧線が無数に走っている現場ですがセンサのリーク箇所を修理することで正常な伝送をすることができました。ONの信号レベルもマイナス10Vあり開閉時のスパークのノイズに負けない余裕のある伝送となっています。一般的に長距離の伝送の場合は伝送ラインや端末にリークがあると近傍の電力装置等の片側が大地アースされているためHOT側の静電結合による影響が大きくなるようです。50万Vの地中電線路(洞道)施設の設備監視システム50万Vの電力ケーブルの電線路約10Kmの間を同一ルートで平行配線した監視システムです。ごとに多点の入力と出力を持った伝送ユニットがユニバーサルラインの2芯でパラレル接続されて中央の監視センタに情報を送っています。戻るユニバーサルラインには耐ノイズ性を向上させるために各種のテクニックを用いています。ノイズ除去方法、ノイズリダクション、ローパスフィルタインパルス応答、ノイズ対策ツイスト、サージキラーバリスタ、ノイズによる誤動作、ローパスとは、ノイズ対策シールドケーブル、ローパスフィルタ原理、輻射ノイズ、電流ノイズ除去、トップバリスタ、ノイズ除去とは、ローパスフィルタ動作、輻射ノイズ対策、ノイズ対策、ノイズ対策品、、ローパスフィルタ例、スイッチング電源ノイズ除去、1fノイズノイズ対策の一番の基本はノルマルモードのノイズに対して施すローパスフイルタの技術です。配線からのノイズレベルの強い場合のノイズ対策はにユニバーサルラインをお使いください。インバータのスイッチングノイズや高圧、特高受電の近くや切り替えサージにも負けません。