概要インターネットデータセンターなどでの給電は、省エネの観点から直流化が進んでいる。直流給電にするにあたり問題となるのが送電ロスである。電線自体の抵抗分による発熱で送電ロスが生じるが、これは電圧を高くすることによって抑えることができる。そこで、高電圧のまま供給する方式が普及しつつあり、この電圧のことを高電圧直流(HVDC)という。手法データセンターが電力会社より受電した高電圧の交流を、センター内の変電施設で高電圧の直流に変電したのち、これを高電圧のまま各需要に給電する。需要側はこの高電圧直流を実際に必要な電圧(DC12Vなど)に変換して用いることになる。高電圧とは何か重電業界で高圧といえば、電気設備に関する技術基準を定める省令により、直流なら750Vを超え7000V以下のものをいう。このICT業界でいうところの高電圧とは、その定義ではないらしい。給電HVDCとされる製品は、当初は300〜400V程度の直流を高圧直流(HVDC)と呼び、この電圧を直接給電する方式だった。コストなど様々な面で問題があり、この方式は普及しなかった。紆余曲折を経た結果、最終的に普及の目処がたった方式は、サーバーラックまでをHVDCで給電し、ラックごとにHVDCを12Vなど実際に使う電圧に変換して用いる方式であった。この給電方式だと、次のような変換経路をとることになる。DC12Vなどこれは、AC400V程度を受給し、これをDC340V程度のHVDCにしてサーバーラックに給電する方式である。供給されたDC12Vは、UPSなどを経由してコンピューターに供給されることになるが、全体を通して、AC-DC変換が1回、DC-DC変換が1回で済むため効率が良い。