■どのような電線でも使用できます。ツイストペア、シールドとかの制限はありませんが細い線を長距離(数Km)使用する場合とかの特殊な場合は事前に動作確認して下さい。ベースユニットから伝送用の電力を供給していますので細い電線の場合はダブルで使用してください。■24Vのクロックで伝送していますのでインターホン等の弱電線と同一ケーブル内で使用するとクロストーク(漏話)が発生することがありますので避けて下さい。■分岐方法も特に制限はありません。伝送ラインの+と-が接続されていれば動作します。接続すれば放射状、ループ状,送り配線でもどんな分岐でもかまいません。アドレスについて■接点等のデジタル系は1~256のどの場所を使用してもかまいません。同一アドレスを重複して使用することが自由にできます。くとか照明がつくとかの用途につかえます。出力アドレスを重複させて1つのデマンド信号で工場内の何10台の機器を制御するとかに使用できます。■アナログ系はA/D変換してBitを並べたり、複数のユニットを選択したりしますのでアドレスは決まっています。説明を参考にして下さい。伝送ラインの通信エラーのようなものはありません。ル断線異常とする場合もあります。伝送信号の何番目の状態がどうか等の確認はオシロで見ることができます。■パソコンインターフェイスのRS232Cの部分は伝送距離はあまりとれず強烈なノイズには弱いのでノイズの強い場所での使用は配線距離、シールド等のそれなりの使い方が必要です。多点のデータの伝送アナログ信号をA/D変換して伝送したり積算データをバイナリで伝送すると1つの信号で多くのビットデータを必要とします。多点の計測の場合すぐに256BITをオーバーします。データ収集を可能にしています。AD3等)パルス信号の取込みはアナログ信号とほぼ同じ方法でサンプリングをしています。Bitで指定することにより指定されたカウンターが応答します。