[ホワイト系]adamanさんクチコミ投稿数:2件スレッドの最後へAC280FD-Wを昨年1月に購入して9月に設置後ほとんど運転してませんでした、今年6月に冷房運転すると冷えないのでガス充填してもらうが7月末でもう冷えません。業者に見てもらって配管不良無いようですが購入後1年たってるのでメーカー修理は有償とのことです。設置後すぐにガス抜けする場合はガス再充填でなくメーカー修理出すべきでした。(ガス充填だけで2万弱かかり修理は別途実費)AC281FD-Wの口コミにも新品でガス抜けのことが書いてあったので工場のチェックあまいでしょうか?AC282FDも同じかな。20:42(1年以上前)修理した業者に連絡しましょう。一般の修理も同一故障なら3ヶ月の保障期間が修理完了日から設定されます。うちでもガス抜けで冷えない事態が発生した時は配管部分は全交換していきました。その後は正常化しましたが今回は冷媒の充填だけなら業者側の診断ミスだから無償で対応してくれると思います。23:09(1年以上前)配管は後日業者が交換予定です。念のため有料ですがメーカーにガス抜け箇所を確認してもらいます。21:52(1年以上前)工場のチェックあまいでしょうか?↑工場から出た製品は100%完璧ですよ(=^・^=)ガスが抜けたのは工事屋がへただからです(>_<)、、、フレアの造り方がへたでフレアナットの低圧側(太い配管の方)のナットの締め足らんのでガスが除々に漏れたんですよ。トルクレンチで締めても漏れる事は常に在ります。それはきちんとフレアが出来てないとかですから僕はトルクレンチでトルクレンチの首が折れてトルクが掛からないようになってから念の為モンキーレンチに換えてさらに半回転フレアナット締め付けております。エアコンのフレア面よりフレアツールで作った面の方が1mm位小さく作るとフレアナットで締め付けると銅管が潰れてエアコンのフレア面と同じ長さに成るのが丁度良いですが人間のやる事なんでここがエアコン取り付け工事腕なんです。超〜プロの工事屋さんに↑教えて頂いたけど↑2回目に工事して1年でガス無しでお客様から電話掛かって来て「去年買ったクーラー効けせんから来てちょう」で行ったら全くガス無しでした。室外機をクーラーキッチャーに乗せていて配管が40cm位だったので配管にユトリがなくトルクレンチにトルク掛かり過ぎ首が直ぐ折れ正確なトルクが掛からなかったと反省しました(>_<)、それで手で一杯に締めてトルクレンチで首が折れる迄締めてモンキーレンチで半回転締めるように現在ではしてますがでも常にガス漏れは心配しております。手でフレアナットを一杯に締めて大体は太い配管(低圧側)は締めたりなくて漏れて細い配管側(高圧側)は締め過ぎで漏れます。僕もトルクレンチ持ってなかった初心者電気屋の時モンキーレンチで細い配管側(高圧側)穴開けで手の感覚がなくなって考え事してて締めまくりでエアコンから配管がズボーンと抜けでタマゲました。フレヤナット左回りでゆるめたら配管が銅紙になってました(>_<)、、、これは遺憾とその工事はフレアナットは手で一杯に閉めてモンキーレンチで一回転締めて終え直ぐに東芝サービスでトルクレンチを買いました。全てガス抜けは工事屋の責任ですから1年保障なんか関係ありませんから工事をした業者に無料で真空引きガスチャージをやって貰って下さい。17:14(1年以上前)2012のFDはフレアナットの不良です。シーズン途中でメーカーから通達ありましたもの。トルクレンチ使ってもどこまでも締っていくのでフレアが潰れてガス漏れ多発です。トルクレンチ使わないで、勘で締めている人の方が漏れません(笑)「サービスナット」なる物が配布され、それに交換してからの取付であれば大丈夫です。【おすすめリスト】学生向けおすすめノートPC【おすすめリスト】学生向けおすすめノートPC【質問・アドバイス】LANポート付タッチパネル対応のラップトップを探しています【欲しいものリスト】自作PCから7.1chサラウンドオーディオ環境ピックアップリストトップこのコンテンツはJavaScriptを使用しています。