修了考査問題(過去問題)をまとめました。H28-No.22H28-No.22給水ポンプに関する記述で、最も不適当なものは、次のうちどれか。1:吹上げることのできる水の高さは、水温が高いほど小さく、常温の清水で6m程度である。2:防振基礎にポンプを設置する場合には、地震時を考慮してポンプ接続管に可とう継手を使用する。3:水柱分離の発生を防止するためには、吐出側配管の負圧になる部分を少なくするように、横引き配管はできるだけ圧力の高い位置で行う。4:サージングの周波数は、配管系の固有振動によっても異なるが、概ね約50Hz~60Hz程度である。