グリーンモードとは?低負荷時に商用給電に切替え、電気を節約するモードです。以下の負荷容量で自動に切り替わります。この機能はフロントパネルでキャンセルが可能です。FANスピードはどのように変わりますか?冷却FANは給電方式が変わると回転スピードが以下のように変わります。入出力のプラグについて海外用プラグも無償で取付いたします。(一部形状は有償となります。)ご発注時にご相談ください。電源管理ソフトの対応はどのようになっていますか?停電時、大切なサーバーやUPSを正常シャットダウンさせる電源管理ソフトUPSilonをオプションで準備しております。その他、警報接点カードも準備しております。出力電圧設定方法を教えて下さい。ALS-1.5K/1.5KH/2K/2KH/3KHはフロントパネルの操作によって行います。取扱説明書にも記載しておりますので下記をご参照下さい。装置の期待寿命は?定期的なメンテナンス・部品交換を実施し、約8年です。装置は、半導体(SCR)スイッチによる無瞬断切り換えスイッチを標準装備しています。目的に応じて使い分けることが出来ます。装置に保守スペースは必要ですか?保守スペースは基本的に、装置の周囲約1mが必要です。バッテリ・ファンの交換周期は?標準品では、バッテリ・ファンともに約5年です。内蔵しているバッテリはどういうものですか?バックアップ10分の出力容量100kVA以下は、小型シール鉛バッテリです。期待寿命は、約5年のメンテナンスフリーのものです。バッテリのグレード変更についてはご相談下さい。搬入経路が狭い為、装置を分割できますか?大容量の装置では、機種により、バッテリと本体が分割できます。搬入時、横倒しにしてよいですか?横倒しは出来ません。装置に吊りボルトは付いていますか?付いています。負荷容量が軽い場合、停電時のバックアップ時間はどうなりますか?停電時間が長い場合の運転停止方式は、タイマー式ではなく、バッテリーの電圧を検出し、過放電防止回路を動作させる方式です。その為、負荷容量が軽いとバックアップ時間は長くなります。装置は運転停止の約1分前に、ブザーとランプで、停止予告をします。装置に付いているバッテリレベルメーターでバッテリの寿命がわかりますか?レベルメーターはバッテリの電圧値の目安を指示します。その為バッテリーの容量を判断する事は出来ません。バッテリが寿命に達している時、装置の動作はどうなりますか?商用健全時には、高精度の安定化電源とし、動作しますが、停電時に著しくバックアップ時間が短くなり運転を停止します。定期的に停電模擬を実施する、又は定期的にバッテリを交換することを、お勧めします。停電時または復電時に操作は必要ですか?停電、復電時の操作は必要ありません。停電時間が長くなり、過放電防止回路が動作し、運転を停止した場合は復電時にバッテリ開閉器をONにし充電を再会する必要が有ります。設置場所が完全に無人の場所でのご使用は、別途承ります。装置に内蔵している過放電防止回路は、バッテリブレーカを強制トリップする方式の為、他の電子式に比べ微弱電流の放電によるバッテリのアガリがありません。操作の入力サージ耐量は?全機種について、装置の入力にアブゾーバーが付いています。オートシャットダウンは対応していますか?現在のところ対応していません。装置の送出信号はどんなものがありますか?次の2種類です。装置内の警報回路はどんな項目がありますか?次の警報回路が有り、ブザーとランプで知らせます。(出力単相又は三相で若干項目が異なります。予備品には何がありますか?装置内制御部に使用しているヒュ-ズを100%添付します。装置に騒音はありますか?インバーターのスイッチング周波数は、人の可聴帯域以上の高周波スイッチングです。その為、嫌なビ-という音がありません。装置は強制空冷になっている為、空冷用ファンの音がします。装置の故障時または過大負荷電流時に、バイパス送電への移行がなぜ無瞬断で出来るのですか?切り換え器に高速の半導体スイッチを使用すると共に、インバータの運転を、常時バイパス電源に同期するようにしている為です。インバータの制御方式は?瞬時波形補正が可能なPWM方式です。充電器の充電方式は?定電圧定電流の浮動充電式で、降圧チョッパーによるPWM制御です。電圧値は単セル2.275Vです。消防用設備のバックアップとして使用できますか?使用できません。よる形式認定が必要になります。筐体は条例キュービクルに適合していますか?適合しています。装置内に収納しているバッテリの合計が4800Ahセル以上の場合、所轄の消防署へ蓄電池設備の届出が必要になります。装置の期待寿命は?定期的なメンテナンス・部品交換を実施し、約15年です。ファンが故障した時、装置の動作は?ファンが故障すると、ファン異常の警報を出しますが直接的には、動作に影響しません。冷却能力が下がることで内部温度が上がり、内蔵のサーモスタットが動作すると、インバータは運転を停止します。停止と同時に、無瞬断でバイパス送電に移行し、温度異常の警報を発します。バックアップ時間を短くしてコストを抑えたいのですが。バッテリには、バッテリメーカー発表の最大放電電流の規格が有り、短時間の放電でもこの規格を守らなければ、寿命に影響します。その為、バッテリ容量を小さくするには限界が有り、コストには思ったより反映しません。地震に対する転倒防止対策は?チャンネルベース式にする事をお勧めします。キャスター式の装置は、設置場所までキャスターで移動し、その後設置用のL金具で床に固定する方法が有ります。バッテリからガスは出ないのですか?シール形バッテリでも、過大な充電電流が流れた時には、安全弁が作動し、水素ガスを放出します。規定され、換気が義務付けられています。蓄電池室は、換気扇を設置するか、自然換気構造にして下さい。装置に保守スペースは、必要ですか?装置には、定期的に交換が必要な部品を、内蔵しています。保守スペースは基本的に、装置の周囲約1mが必要です。搬入時、横倒しにしてよいですか?横倒しにはしないでください。装置に、吊りボルトは付いていますか?付いています。装置の入力サージ耐量は?全機種について、装置の入力にアブゾーバが付いています。装置の送出信号はどんなものがありますか?警報接点のみで異常時にONになるドライ接点です。INV過電圧、INV故障、INV入力DC電圧異常、過熱、INVヒューズ溶断。予備品には何がありますか?装置内制御部に使用しているヒューズを100%添付します。装置に騒音はありますか?インバータのスイッチング周波数は、人の可聴帯域以上の高周波スイッチングです。その為、嫌なビーという音がありません。装置は強制空冷になっている為、空冷用ファンの音がします。インバータの制御方式は?定電圧制御及び瞬時波形補正のPWM方式です。装置の期待寿命は?定期的なメンテナンス・部品交換を実施し、約15年です。遠隔操作は、出来ますか?標準では、装備していませんが、オプションで次の遠隔操作が出来ます。ファンが故障した時、装置の動作は?定電圧制御及び瞬時波形補正のPWM方式です。ファンの寿命は?ファンの寿命は、周囲温度で変化しますが一応目安とし約3年~5年です。地震に対する転倒防止対策は?チャンネルベース式にする事をお勧めします。キャスター式の装置は、設置場所までキャスターで移動し、その後設置用のL金具で床に固定する方法が有ります。(L金具はオプションです。モーター類が負荷の場合、出力の容量選定はどうしたらよいか?モータ・コンプレッサは、起動時に大電流が流れます。装置は、過電流を検出すると定電圧から定電流モードに移行し出力電圧を自動的に下げます。下がる電圧の量は、負荷のインピーダンスに依りますが、あまりにも低い電圧になると、モーターは回り出しません。容量選定は、装置の過負荷耐量以内になるようにして下さい。出力過電流時の動作詳細は?次の様になっています。・定格出力電流(RMS)の105%以上で70秒タイマーが、カウントを開始します。このタイマーがタイムアップしたら装置は運転を停止します。電流値(RMS)が、105%以上の過電流発生から70秒以内に、105%以内に復帰すれば、運転を継続します。・定格出力電流(RMS)の110%以上で、装置は定電圧モードから定電流モードに移行し、出力電圧は、負荷インピーダンスに応じて、垂下します。・定格出力電流(RMS)の2.7倍の波高値で、出力電流波高値にリミットをかけます。方法はPWM制御中のパルスを抜く為、出力電圧は垂下し、あたかも定電流モードの様になります。この時70秒タイマーは動作せず、運転を停止しません。入力電源の瞬時停電時は、どうなりますか?約20ms以下の瞬時停電時は、出力を維持します。これ以上、長い停電時は、装置は一旦運転を停止し、入力電源が正常になり次第運転を再開します。切り換え方法は、どうなっていますか?入力、出力が単相の装置は、内部に100V/200Vの切り換え用端子台があります。端子台に付いている短絡バーをプラスドライバー又はボックスレンチを使って切り換えます。アクティブフィルタとはなんですか?20KVA以下の入力が単相の装置には、アクティブフィルタを標準装備しています。装置は、交流入力を一旦直流に変換する必要がありますが、単なるダイオードとコンデンンサを用いた整流回路では、力率が悪く、更に入力電流波形は、実効値に対し波高値の大きい波形になり入力電源系統に悪影響を及ぼします。アクティブフィルタは、高周波スイッチングに依り、力率を改善し、入力電流波形を正弦波に近付ます。装置の入力と出力は絶縁されていますか?絶縁しています。出力を接地してもよいですか?出力のどれか1線を接地しても構いません。負荷容量が装置の定格容量に比べ小さい時、装置の入力容量はどうなりますか?負荷率20%~100%の間は、定格入力容量にほぼ比例します。装置を2台以上並列運転し、容量を大きくしたいが?並列運転は出来ません。クレストファクタとはなんですか?電流における、実効値と波高値の関係をあらわす数値です。(波高値/実効値=クレストファクタ)コンピュータ等に流れる電流は、実効値に対して波高値の大きな電流が流れます。電源装置はこのような負荷に対しても、安定な電源を供給しなければならず、クレストファクタが大きい数値になる程、その電源装置は、大きな波高値を許容出来ることになります。出力過電流時の動作詳細は?・定格出力電流(RMS)の105%以上で70秒タイマーが、カウントを開始します。このタイマーがタイムアップしたら装置は運転を停止します。電流値(RMS)が、105%以上の過電流発生から70秒以内に、105%以内に復帰すれば、運転を継続します。・定格出力電流(RMS)の110%以上で、装置は定電圧モードから定電流モードに移行し、出力電圧は、負荷インピーダンスに応じて、垂下します。・定格出力電流(RMS)の2.7倍の波高値で、出力電流波高値にリミットをかけます。方法はPWM制御中のパルスを抜く為、出力電圧は垂下し、あたかも定電流モードの様になります。この時70秒タイマーは動作せず、運転を停止しません。装置の入力と出力は絶縁されていますか?絶縁しています。出力を接地してもよいですか?出力のどれか1線を接地しても構いません。装置を2台以上並列運転し、容量を大きくしたいが?並列運転は、出来ません。搬入時、横倒しにしてよいか?横倒しは、出来ません。装置に保守スペースは、必要ですか?装置には、定期的に交換が必要な部品を、内蔵しています。保守スペースは基本的に、装置の周囲約1mが必要です。キャスター付きの装置は、保守時に装置を移動する事を考え、つなぎ込みのケーブルに余裕を持たせて下さい。装置に、吊りボルトは付いていますか?付いています。装置の送出信号はどんなものがありますか?警報接点のみで異常時にONになるドライ接点です。INV過電圧、INV故障、INV入力DC電圧異常、過熱、INVヒューズ溶断。予備品には何がありますか?装置内制御部に使用しているヒュ-ズを100%添付します。装置に騒音はありますか?インバータのスイッチング周波数は、人の可聴帯域以上の高周波スイッチングです。その為、嫌なビーという音がありません。装置は強制空冷になっている為、空冷用ファンの音がします。インバータの制御方式は?定電圧制御及び瞬時波形補正のPWM方式です。装置の期待寿命は?定期的なメンテナンス・部品交換を実施し、約15年です。遠隔操作は、出来ますか?標準では、装備していませんが、オプションで次の遠隔操作が出来ます。ファンが故障した時、装置の動作は?ファンの故障は、インバータの動作に、直接的には影響しません。冷却能力が下がることで、内部温度が上がり、内蔵のサーモスタットが動作すると、インバータは運転を停止します。ファンの寿命は?ファンの寿命は、周囲温度で変化しますが一応目安とし約3年~5年です。地震に対する転倒防止対策は?チャンネルベース式にする事をお勧めします。キャスタ式の装置は、設置場所までキャスタで移動し、その後設置用のL金具で床に固定する方法が有ります。(L金具はオプションです。モータ類が負荷の場合、出力の容量選定はどうしたらよいか?モータ・コンプレッサは、起動時に大電流が流れます。装置は、過電流を検出すると定電圧から定電流モードに移行し出力電圧を自動的に下げます。下がる電圧の量は、負荷のインピーダンスに依りますが、あまりにも低い電圧になると、モータは回り出しません。容量選定は、装置の過負荷耐量以内になるようにして下さい。装置は、交流入力を一旦直流に変換する必要がありますが、単なるダイオードとコンデンサを用いた整流回路では、力率が悪く、更に入力電流波形は、実効値に対し波高値の大きい波形になり入力電源系統に悪影響を及ぼします。アクティブフィルタは、高周波スイッチングに依り、力率を改善し、入力電流波形を正弦波にちかづけます。装置には起動時の大電流を抑える為の突流防止回路を内蔵していますか?内蔵しています。出力電圧の可変は、出来ますか?スタンダード品は定格出力電圧の±5%の可変が出来ます。オプションでは、0~任意電圧の可変も可能です。入力電圧を変更しますと価格がUPしますか?240VまではUPしません。定電力制御は可能ですか?オプションボードを追加することで可能です。コイル負荷は使用できますか?可能です。負荷側回生電力の吸収について対応可能です。外部信号(4~20mA)での制御はできますか?オプションで可能です。装置の期待寿命は?定期的なメンテナンス・部品交換を実施し、約15年です。並列運転は可能ですか?2台まで可能。50~100%負荷にて、バランス10%以内。DC/DCコンバータとの並列運転は可能ですか?オプションの出力付け合せダイオードを使い、電圧バランスをとることにより可能です。リップル向上は可能ですか?可能です。応答が鈍ることがあります。定電力装置への応用は可能ですか?可能です。パソコンからのコントロールは可能ですか?オプションで対応しております。製作可能範囲は?出力電圧1000V出力電流3000A出力容量500kW程度まで製作可能です。装置の期待寿命は?定期的なメンテナンス・部品交換を実施し、約15年です。