ある石川県のコンセプト建築設計さんにて富山県での家づくりの依頼をしました。その結果として、床下エアコン1台による床下暖房を行う家に住んでいます。前回のメモで、我が家の24時間温度記録推移を紹介しました。今回は、直近1週間の温度記録推移をメモしたいと思います。今日のまとめメモ床下エアコンの設定温度この1週間は、床下エアコン設定温度23度としていました。今回は実力を測るために24時間一定23度の設定です。※本来は夜間電力の22時から08時まで設定温度を引き上げた方が電気代はお得です。そのほかの条件である、延べ床面積や設置個所は過去メモを参照してください。過去メモ:床下エアコン暖房の実力は?真冬の24時間温度測定なお、NETATMOウェザーステーションにて、温度測定を行いました。2013-10-10Amazonで探す楽天市場で探す1週間の温度推移(2月19日~2月25日の結果)2月19日~2月25日推移となります。寒い冬の季節の温度として見てください。玄関外(屋外気温)屋外気温は0度から10度の間で推移していました。深夜は0度を1回割り込んでいたようです。朝方から夕方にかけて温度が上昇し、夕方には7度から10度、そして陽が落ちるタイミングで急激に気温が下がってるのは1週間同じ傾向です。1階LDK(床下エアコン設置付近)屋外気温の変化に伴い上下の変化ありますが、目盛りの桁が違うことに注意してください。1階LDKは21度から23度の間で推移しています。前回の24時間記憶でもこの傾向でしたが、1週間ずっと安定した推移だったようです。1階寝室(床下エアコンから離れた位置)1階寝室は19度から20度の間で推移しています。床下エアコンから離れた位置なのでLDKに比べ2度ほど低くなりますが快適です。ちなみに、私や子供たちは毛布1枚、妻は毛布と掛布団で寝ています。朝にはだいたい子供たちは毛布を蹴飛ばしています。掛布団は当分いらなそうです。2階個室(床下エアコンから離れた位置)2階個室は18度から21度の間で推移しています。1階LDKの吹き抜けから床下エアコンの暖気だけでこの程度の温度まで上がります。前回も書きましたが、2階はまだほとんど使用していないので、シーリングファンを使っていません。シーリングファンで空気の循環をすればもう少しバラつきは少なくなりそうです。床下寝室(床下エアコンから離れた位置)寝室の床下は22度から23度の間で推移しています。すごいなーと実感しました。床下エアコンから離れた床下気温すら23度なので、床下暖房によって無垢フローリングも全く冷たくないです。家族そろって裸足で過ごしています。今日のまとめメモ富山県の2月真冬1週間の温度推移ですが、家じゅうは全く冬の感覚はありません。家の中にいるままの気温感覚で、外出してしまいアウターを取りに戻ることがままあります。床下エアコンはまだまだ北陸地方では浸透していない暖房方式ですが、検討中の方々は1つの例として参考にしていただければ嬉しいです。富山県2月1週間の外気温は0度か10度の間で推移した。室内は21度前後で±1-2度程度。LDKが21度から23度、寝室19度から20度、2階が18度から21度、床下22度から23度。床下エアコン1台による床下暖房はしっかり効果があり暖かい!!家じゅうの温湿度測定には、NETATMOウェザーステーションがおすすめ。2013-10-10Amazonで探す楽天市場で探す実は今日のまとめメモは、24時間温度測定した時とほぼ一緒です。温度の安定性は1週間測定しても24時間のときと変わらない凄さを伝えたいから、ということにしておきたいと思います。ブログランキングランキング参加中です。押していただけると励みになります。コンセプト建築設計にて、富山県で家を建てました。その結果として、床下エアコン1台による床下暖房を行う家に住んでいます。2年目の温湿度データも取得できたのでデータを基に説明したいと思います。記事を読む驚愕の結果・・・大手ハウスメーカーは全棟気密測定をしていない。先日のメモ「暖かい家にするなら、全棟気密測定をするハウスメーカーを探そう」にて、気密性能は現場での実測定がないと判明しないことをお伝えしました。最終的には、コンセプト建築設計事務所で家をたてました。一条工務店を選ばなかった理由とは?その1です。コンセプト建築設計にて、富山県で家を建てました。その結果、床下エアコン1台による床下暖房を行う家に住んでいます。導入した、床下エアコン暖房のメリットとデメリットとリスクをまとめたいと思います。今回のメモではメリットをまとめました。むねとすべし」・・・吉田兼好の「徒然草」にある一節です。むねとすべし」、そして、「高気密高断熱の家」がキーワードでした。コンセプト建築設計にて、富山県で家を建てました。その結果、床下エアコン1台による床下暖房を行う家に住んでいます。導入した、床下エアコン暖房のメリットとデメリットをまとめたいと思います。今回のメモではデメリットと対策をまとめました。記事を読む北陸で家を建てるなら「山男のつぶやき」を見るべし!大手にはできない、高気密高断熱の暖かい家づくりができる地元のホームビルダー探し。地元のハウスメーカー、工務店は数多く、なかなか探すのは大変でした。そんなとき出会ったのが、「山男のつぶやき」というブログ。北陸地方で家づくりを検討している皆さん、是非見てください。記事を読むそのハウスメーカー、本当に暖かい家を造ってくれますか?「いつでもどこでも暖かい家」を求めるならば、「高気密高断熱の家」が正解だと思います。それは、3つの質問で簡単に確認できる!というメモです。記事を読む床下エアコン暖房って・・・何?1暖かい家をつくるため、高気密高断熱の構造に、床下エアコン1台による床下暖房の家を建てました。そこにたどり着くまでの道のりとして、そもそも床下エアコンって何?を説明しています。建てた感想としては・・・安価で足元から快適な暖房方法でした!その1です。コンセプト建築設計にて家を建てました。その結果、気密性能C値0.1の床下エアコン1台による床下暖房を行う家に住んでいます。今回は、気密測定の数値は誰が誰のために保証するか?という少し不安を煽るメモです。PMこんにちは富山で住宅建築検討中で、建築依頼先を探している中でCONCEPTさんのブログに紹介が有り見に来ました。参考になるデータを見せていただき有り難うごさいました。今後も参考になるデータを期待しております。NETATMOは便利そうで、家を建てたときには自分でも使ってみたくなりました。床下エアコンは、後々のメンテナンスコストを考えると温水床暖房よりも良さそうですものね。富山県内には実践してノウハウを持っているところがほとんど無いのが残念です。所で床下エアコンと言えば新潟の設計事務所オーブルデザインさんのブログを御覧になったことはごさいますか?過去から大量の書き込みが有り、読むのが大変ですが参考になる情報がえられるかとおもいます。それではこれからも書き込みを楽しみにしております。PMありがとうございます、初めてコメントを頂き大変うれしいです。家づくり検討中にオーブルデザインさんのブログも見て勉強させていただきました。その影響もあり、再熱除湿機能がついた日立エアコンを導入した経緯があります。ブログを見ていました。見ていたブログをまとめてメモしておこうかと思います。住宅建築中ということで、素敵な家づくりになることを願っております。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。スポンサーリンクレクタングル広告プロフィールTITO(ティト)です。「節約・投資で暮らしを豊かに」を中心にくらしの記録をメモするブログです。押していただけると励みになります。驚愕の結果・・・大手ハウスメーカーは全棟気密測定をしていない。「土地の地盤改良が必要です。」と言われ決めたことビジネスホテルも高断熱化?樹脂サッシ窓導入へ。最近のコメント北陸の某2019/4/25一条工務店i-smartを選ばなかった4つの理由2ご返信ありがとうございます。ブログも大変参考になりました。ありがとうございました...TITO2019/4/25一条工務店i-smartを選ばなかった4つの理由2コメントありがとうございます!そしてブログ更新できておらずすみません。返信が、大変、大変、遅くなり申し訳ありませんでした!コメントが来てい...北陸在住の某2019/4/24一条工務店i-smartを選ばなかった4つの理由2初めまして。ブログ拝見させてもらいました。ご無沙汰しております。