建築関係の方、必見です。あらゆるノウハウが満載です。工種をカテゴリー別に分類しています。作業手順などを写真、ビデオでわかりやすくまとめています。人いままで、「33.安全管理」のカテゴリーは、12回、記事を書いてきました。今回は、電動工具の絶縁を調べる機器を紹介します。最近は、携帯にも便利で、簡易な優れものが多々そろっています。そのなかで「テンパールMC−3」を、現場で使用しました。この機器の特長は、下記です。ポケットサイズで携帯可能です。2つの項目が同時チェックできます。操作は測定ボタンを押すだけです。合否結果がランプ点灯(4種類)ですぐわかります。二重絶縁工具も付属の接続リード線を使用して測定可能です。それでは、さっそく測定してみます。電動工具のプラグを、本器のコンセントに差し込みます。アース線を本器のアース端子に接続します。付属の測定リード線のプラグを本器のシャーシ端子に差し込みます。測定リード線のクリップを電動工具の本体表面に接続します。電動工具のスイッチをON状態に保持します。本器の測定ボタンを押します。実際に、現場において測定をしている状況です。測定している電動工具は、電動ピックと、電動サンダーです↓(クリック拡大)測定結果がすぐに表示されます。四つの、合格ランプ・不良ランプ・断線ランプ・電池ランプが、それぞれ点灯します。この測定結果によって、以下の判断がなされます。※電池ランプ本器の性能が保たれる電池電圧のとき下記写真は、異常な場合と、正常機器の場合のランプ点灯状況です↓(クリック拡大)この機器の仕様です。14,400円これから先も、現場において安全は最優先されます。感電事故などを起こさないためにも、このような簡易で正確な、点検機器が必要と考えます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。あらゆるノウハウが満載です。工種をカテゴリー別に分類しています。作業手順などを写真、ビデオでわかりやすくまとめています。AFFINGER5.。