※Wストレーナーとポンプの間で水が循環します。バルブの先から勢いよく水が出続けたら、(1)バルブを少しだけ開きます。※(1)バルブを開きすぎると空気が一気に吸い込まれ、すぐに水がおちてしまいますので、(1)バルブは少し開き、様子を見ながら時間をかけて徐々に開く方がよいでしょう。Wストレーナーの水が増えてきたら、水揚げがうまくいっています。うまくいった場合は、9〜12.の作業をとばして13.に進みます。バルブの先から出る水が少なくなって、Wストレーナーの水が減ってきたら、Wストレーナー下部とポンプに空気がたまっていますので、Wストレーナーの水が無くなる前に素早く(1)、バルブを閉めます。※Wストレーナーの水を空にしてしまうと、Wストレーナーから空気を吸ってしまい、また振り出しに戻ってしまうので気をつけて下さい。ポンプスイッチOFF。Wストレーナー蓋を少し開け、水を足します。4.の作業に戻って水揚げがうまくいくまで繰り返します。※通常10回位繰り返すとほとんど水揚げは成功しますが、それでもダメな場合は、他の原因(元バルブが開いていない、吸込側配管内のゴミの詰まり、ポンプ・バルブ等の故障)が考えられますので、もう一度確認してから弊社までご連絡下さい。Wストレーナーの水が増えてきたら、水揚げがうまくいっているのでそのまま1〜2分あふれさせます。あふれさせられない場合は、(2)バルブを少し開けて、水をタンク内に逃がします。※急に開くと、水がおちてしまう可能性があるので気をつけて下さい。(8)、バルブを閉めます。この状態で水位が下がるようなら蓋が確実に閉まっていませんので、こちらを参照して下さい。(2)バルブを少し開けて、水をタンク内に入るようにします。タンク上のピーコックを開き、タンク内の空気を抜き、タンクに水がいっぱいになったらピーコックより水が出ますのでピーコックを閉め、(2)バルブを全開にします。三方弁を『プレコート』にします。これから珪藻土を入れる場合は機械室にある説明板のプレコート作業の〔4〕からはじめて下さい。一度機械室にある説明板の《プレコート》の作業を順番に確認して下さい。洗浄時間を長めに(10分位)して下さい。※遊泳人数が多くなるほど汚れですぐに目詰まりする可能性があります。洗浄時間をかけても効果があらわれない時は、ろ材(リーフ)の取替が必要です。headerポンプのグランド部の水漏れがひどい中にグランドパッキンが入っていて、それが消耗してくると水漏れがひどくなります。それでもダメな場合はパッキンの取替が必要です。水がポタポタおちる程度が最適です。※グランド部ボルトを締め付ける際、危険ですので必ずポンプ停止時に行って下さい。弊社に連絡のうえ、直ちに部品等の取替を行って下さい。headerタンク、配管部、バルブより水漏れしている水漏れしている箇所を確認のうえ、詳細を弊社にご連絡下さい。header珪藻土がプールに出てしまった【原因1】プレコート中に三方弁が『プレコート』ではなく『濾過』になっている。(プレコートが不完全な状態で『濾過』にしてしまった)またはハンドルの矢印が正しく『プレコート』を指していなく、ずれてしまっている。(矢印が正しく『プレコート』を指すよう調整して下さい。→プールの底に沈んでしまった珪藻土はなかなかとれませんので、攪拌させてろ過機に吸い込ませて下さい。【原因2】タンク内部に入っているろ過網(リーフ)に穴が開いてしまっている。→直ちにろ材(リーフ)の取替が必要です。三方弁(または(3)バルブ)が完全に閉まりきらなくなっている。→直ちにバルブの取替が必要です。バルブの確認を行って下さい。生じている可能性がありますので、確認して下さい。header三方弁ハンドル及びバルブが固くて動かないサビ等いろいろな原因で動かなくなってしまったバルブは取替が必要ですので弊社にご連絡下さい。header定期的にプレコートしないとどうなるか定期的にプレコートしないとタンク内のろ過網(リーフ)が目詰まりをおこしてしまい、汚れを取りきらなくなってしまいます。理想としては1週間に1度、例えば毎週金曜日の夕方にプレコートすると決めておいて、管理日誌等をつけて、定期的にプレコートするとよいでしょう。使用条件によっても変わってきますが、天気が良く、遊泳人数も多い場合は汚れを取り除くのに時間がかかりますので、近隣に迷惑がかからないようであれば、24時間ろ過機は運転した方がよいでしょう。header正しい塩素管理を行なわないとプール内に塩素が入っていないと、汚れやにおいの原因になりますので、設置してある滅菌装置、または薬剤の取り扱いに従って正しい塩素管理を行って下さい。header滅菌機の調子が悪い塩素が正常に送られていない、機械が動かない、塩素が漏れている等のトラブルが発生した場合は早急に対処する必要がありますので、滅菌機の型式と状況をご連絡下さい。(簡単な作業で解消する場合や、部品交換が必要な場合もありますので出来るだけ詳しく状況をご連絡下さい)※機械は動いていて、塩素が正常に送られていない場合、空気抜きすれば解消されるケースが多いですが、気づかずにそのままにしておくとプールに塩素が送られず藻が発生してしまうので、毎日のプールの残留塩素の測定は必ず行うようにして下さい。※塩素が滅菌機、または部品から漏れている場合、早急に滅菌機を止め、漏れている箇所、状況をご連絡下さい。漏れている塩素が原因で機器がさびてしまったり、臭気が機械室にこもってしまったりしますので、塩素の取り扱いには十分気を付けて下さい。