既存の地下式消火栓や空気弁の下に設置されているボール式補修弁(Φ75もしくはΦ100)からケーブルを押し込むことにより、管路内に内視鏡カメラを挿入します。補修弁がない・取り出し出来ない等の問題がある場合は、サドル分水栓(Φ50)を新設し挿入することができます。◆カメラ調査手順(例)1.ボール式補修弁を備えた消火栓2.補修弁を閉じ、消火栓を撤去します。3.内視鏡カメラを挿入し、管内の映像を確認・記録します。4.消火栓を元に戻し、補修弁を開けます。濁水原因特定のため5箇所を調査した結果、施工不良により発生した金属片の錆が堆積物として多く確認されたほか、内面シールコートの劣化(剥離や亀裂)も確認された。調査箇所を限定するために回収したサンプルを成分分析し、対象となる管路を改めて調査することを現在提案している(サンプルがナイロンであれば鋼管部分を、シールコートであればダクタイル管部分を、配水地の防水塗料であれば配水地内を確認する等)。※評価基準についてカメラ調査後に行う管内状態の評価は(一社)全国水道管内カメラ調査協会に準ずる。評価の詳細につきましては、下記のPDFファイルをダウンロードし、ご覧になってください。