(やや易しい)次の文章は,変圧器の保護に関する記述である。文中の\(\fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$}\)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。}\)の引火による火災を招くおそれがある。そのため,事故を高速に検出し変圧器を系統より切り離す必要がある。}\)は,通常の過電流リレーや地絡リレーでの検出が困難である。そのため,変圧器保護に適用される電気式のリレーには一次側と二次側の電流の差から事故を検出する差動リレー方式が用いられることが多い。}\)が発生した際に誤差電流が生じ誤動作するおそれがある。}\)リレーを用いることが多い。差動リレー方式の差動回路には励磁電流に対応した電流が流れ,誤差の原因となる。常時はこの電流は小さいが,変圧器を投入した際には比較的大きな励磁突入電流が流れることがある。}\)方式や励磁突入電流が流れる期間,感度を低下させる方式などがある。{r}}\)は一次側電流と二次側電流のスカラ和を表している。本問は一次二次問わず非常に重要な内容となります。変圧器で出題されるリレーは比率差動リレーが圧倒的に多くなっていますので,そのメカニズムは理解しておくようにしておきましょう。図4に示されるような方式で,変圧器の一次側と二次側電流をCTを介して検出し,一次側と二次側の差が分かるようにするリレーです。通常時は(a)のように動作コイルに流れる電流がほぼ零となるように整定しておき,異常発生時は(b)のように動作コイルに流れる電流が零でなくなります。一次側と二次側CTの違いや誤差等により,厳密に動作コイルに流れる電流を零とすることができないため,抑制コイルを設けています。抑制コイルには外部事故が発生した際等の誤動作防止の役割もあります。【解答】(1)解答:ロ題意より,解答候補は(ロ)タンクの内圧上昇,(ニ)タンク内部腐食等になると思います。ガスが発生するとガスによりタンク内部の圧力が上昇します。{SF_{6}}\)ガス,(ツ)絶縁油になると思います。{SF_{6}}\)ガスは不燃性のガスです。温室効果ガスなので,厳重な管理が必要となっています。変圧器で最も多い事故が巻線間短絡ですが,通常の過電流リレーや地絡リレーでの検出が困難なため,比率差動リレーで保護します。ワンポイント解説「>1.比率差動リレー方式」にある通り,変圧器外部事故が発生した際に誤動作防止のため,抑制コイルが設けられています。小電流領域ではベクトル和がある一定以上に大きくなった際に動作するように設定しますが,電流量(スカラー量)が多くなると,誤差の電流も大きくなるので,ベクトル和の感度をやや低く設定するようにします。したがって,最も適当なのは図1となります。(6)解答:ハ題意より,解答候補は(ハ)比率差動,(ヨ)電流平衡,(タ)過電圧になると思います。ワンポイント解説にも示している通り,変圧器で使用されるリレーは比率差動リレーとなります。(7)解答:ホ題意より,解答候補は(ホ)高調波電流,(ト)遮断器動作,(ヨ)電流平衡になると思います。励磁突入電流には第2調波が多く含まれるので,問題文にある通り継電器の誤動作防止としてロックする方式や,励磁突入電流が流れる期間感度を低下させる方法があり,他にも高調波抑制フィルタを用いる方法があります。(8)解答:ヲ題意より,解答候補は(ヘ)飽和させる,(ヲ)ロックするになると思います。誤動作防止のためにはリレーをロックします。誘電体が挿入された平行平板コンデンサに関する空欄穴埋問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。