せつびのブログ一般の人には気づかれないけれど建物には多くの『せつび』が設けらていてしっかりと働いています。見えない?いえいえ、ちゃんと存在しているんですよ。それらをを探し出しては愛でる、そんなブログです。蒸気を送り、還水を戻す。冷めて湯になった分はそのまま捨ててしまえ、そういう事もあったようだ。それは、水と熱エネルギーとの無駄である。何度でも使い回しができるから、捨ててしまうのは勿体無い。毎回水から蒸気を作るよりも回収した還水(湯)を再加熱して気化させたほうがエネルギー的にもずっと有利だ。よって、蒸気暖房に利用した後にできた還水は機械室まで戻してやる。ボイラ室の床に、こんな縞鋼板の蓋が並んでいる。機器が入っているのである。「真空暖房ポンプ」と書いてある。「真空給水ポンプ」という呼び方もある。還水を真空引きして、このポンプ内に集める。集めた還水を、還水槽に送る。(直接ボイラに戻すシステムもある)そういう機械である。地下ピット内のような低い位置で引っ張ってやる。リフト継手などを使えば、ある程度低い位置から高い位置に引き上げることも出来るのだがここでは詳しくは触れない。ここが水没したら困るから、ちゃんと釜場を作って、排水ポンプも据えてある。降りるためのハシゴも設けてある。槽上部まで送っている。化学的な性能を安定させるため薬液を注入したりする。熱い湯を送り、ぬるくなった湯を戻す。