名古屋・尾張地域を中心に愛知県全域が対応エリアとなっております。名古屋市南区にて台風の後で雨漏りが酷くなったと調査依頼があり...名古屋市南区にて台風の後で雨漏りが酷くなったと調査依頼がありました名古屋市南区にお住まいのお客様から、雨漏り調査の依頼がありました。増築した部屋の屋根からの雨漏りのようです。話を聞くと、以前から雨漏りしていたようですが、何度か補修してきたそうですが、なかなか直り切らずに、台風が来た後で急にひどくなったので連絡をくれたそうです。現場に伺い、屋根を確認すると増築された部屋の屋根にあたる部分でした。天井高を確保したために、屋根の勾配がほとんどない屋根になっています。一応、金属の横葺きの屋根で施工されていますが、このような勾配で横葺きが雨漏りのリスクはかなり高くなってしまいます。部屋の中から、確認させて頂こうと中に入りましたら、ご主人様が自分で天井板を剥がされた状態になっていました。台風の後で急にひどくなってしまったので、思い切って剥がされたそうです。屋根の下地の板が、継ぎ目を中心にかなりの染みが出来ています。屋根材の裏には、防水紙が張っていると思いますが、本当に張っているのかと思うほど雨が入り込んでしまっています。ピンクに見えるところは、照明器具が付いていたところですが、ショートする危険がありますので、器具を外しテープで保護されていました。屋根の上には、ベランダが後付されていますので壁際が見れない状況ですが、見える範囲では、重なり部分にコーキングが打ってありました。横葺きの施工の場合は、最低2.5寸~3寸勾配が必要ですがこちらの場合はほとんど勾配が無いために雨漏りのリスクが最初からありました。これだけコーキングを打っていながら、雨漏りしているのはどこかしらから雨が入っていますが、コーキングを打った後では非常に分かりづらくなってしまいます。ベランダもありますので、奥の方も確認しづらく厄介な状況です。屋根材から雨が入っても、中には防水紙がありますので、すぐには漏れる事は無いのですが、これだけ漏れているのは防水紙が機能していませんので、ベランダを一度撤去し、屋根材を剥がして、下地から直さないといけません。次にやる時には、出来る限り勾配をつけて立平葺きの方がまだ良いと思います。サッシ廻りからも雨漏りしていましたので、ここの原因も追究し、手当をしないといけません。外側をしっかりと直してから、クロスなどの内装を直すのがベストです。同時にやってしまうと、万が一雨漏りが止まっていないと折角直したクロスがダメになってしまいます。江南市のユーザー様が、飛び込み業者に屋根がズレてると言われ...江南市にお住まいのユーザー様から、飛び込み業者に屋根がずれていると言われ心配になり、連絡を頂きました。南区のユーザー様からご紹介頂いた方の雨樋点検に行きました南区のユーザ様の近所の方から雨樋の相談の連絡がありました。良く話を聞くと、昨年の台風の時に工事をさせて頂いたお客様とお友達で、雨樋の水が裏の家にポタポタ落ちてくると云われ、ユーザー様に相談すると、私を紹介してくれ連絡をくれたそうです。中村区にて瓦の漆喰が気になるので見てほしい中村区にお住まいのお客様から「瓦屋根の漆喰が気になるので見てほしい」という連絡がありました。築年数が30年以上経っていて、前回が10年くらい前にお手入れされたそうですが、そろそろ心配になり連絡をくれたそうです。その他のブログ一覧はこちら8時~20時まで受付中!!0120-554-9572020年2月(28)2020年1月(16)2019年12月(31)2019年11月(24)2019年10月(20)2019年9月(9)2019年8月(16)2019年7月(15)2019年6月(12)2019年5月(2)2019年4月(8)2019年3月(11)2019年2月(9)2019年1月(12)2018年12月(27)2018年11月(34)2018年10月(20)2018年9月(14)2018年8月(78)2018年7月(160)2018年6月(108)2018年5月(86)2018年4月(74)2018年3月(52)北区にてアパートの瓦がずれ、雨漏りしたようなのでで見てほしい江南市のユーザー様が、飛び込み業者に屋根がズレてると言われ...名古屋市南区にて外壁・瓦屋根の雨漏り診断で補修が可能かチェック南区のユーザー様からご紹介頂いた方の雨樋点検に行きました愛知県弥富市にて太陽光パネルがある屋根で棟瓦が飛んだケース中村区にて瓦の漆喰が気になるので見てほしい中川区にてスレート屋根の点検依頼がありました。