dongori継手の芯引きシリーズとして、今回はMD継手についてまとめます。MD継手は排水用の継手として広く使用されていますしDVLP・白ガス管・VPなど様々な管種を接続できるため管種を変換するのにも重宝されています。パイプスペース内の竪管を上階に貫通させようとしたところ微妙にずれていた。dongori鋼管や鋳鉄管などの接続に使用するMD継手について、裏技編ということで、基本的な施工とは違った一工夫やちょっとした技をご紹介したいと思います。dongori排水用鋼管の接続によく使用されるMD継手について、基本的な施工方法を整理したいと思います。MD継手の施工はポイントを抑えておけばそこまで難いものではありませんが、一歩間違えると結構簡単に漏れてしまいます。dongori鉄管の接続(ほとんどが排水)や鉄管と塩ビ管との接続において、MD継手がよく使われます。配管で最も多く施工し、サイズも40A〜200Aまでと多岐に渡ります。今回はM...プロフィール『配管工のお役立ちノート』を訪問いただきありがとうございます。管理のdongori(どんゴリ)と申します。このブログは、現役配管工であるdongoriが、日々様々な配管を行う中で役に立つと思った情報や、書籍や資格取得によって得た情報を発信しております。内容は衛生配管に関するものを中心に、空調・ダクト・工具・配管に関する資格など多岐に渡ります。稀に趣味や生活に関する情報も書きます。配管に携わっている人のお役に立てれば嬉しいです。各継手の芯引きやお気に入りリンク集お問い合わせ一緒に働いてくれる仲間を募集しています現場で起きるトラブルはほとんど同じ!?最も早く解決する方法がコレ!Tweetどんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momokiここ最近MD継手の施工をすることが多いのですが、ダイドレとIGSでかなり施工性が違いますね。クッションパッキンの管端部分の厚みは異なっていて、100Aなら継手2つ分で5mmの差はあろうかと思います。加工の際にそれを考慮してあげないと、微妙に寸法がズレてくるということですね。2020年2月14日どんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momokiマスク不足が話題ですが、私は以前から常にマスクが欠かせません。いうのも、現場仕事としては致命的な「ホコリアレルギー」だからです。マスクをしていないと咳や鼻水の症状がヒドいことに...1日2枚はポケットに入れ、予備もカバンに入れています。いう人にも今の状況は辛いだろうと思います。2020年2月9日どんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momoki薄肉ステンレス管の継手で「Z-lok」を使用する機会は少なくありません。施工も特別難しくはないですし、要のパッキンが頑丈なので非常に漏れにくい構造だと思います。拡管アタッチメントの交換が面倒なのと、締付けゲージが1度締めてしまうと意味をなさない点は何とかして欲しいと思います。