思うくらい、メジャーな指示金物ですよね。そんな吊りバンドですが、施工については配管の中でも基本中の基本。押さえておきたいところです。実際の現場では、配管の前に先に吊りバンドだけを先行取付していく場合も多く、速さと正確性が求められます。吊りバンドに関しては、以前にポイントをまとめた記事があります。後から超面倒なことにならないためにですが今回は確認の意味も込めて、施工の基本的内容とポイントをまとめたいと思います。注意点を3つあげますので、ぜひ押さえておいてくださいね。吊りバンドを天井に吊るす手順を整理しておきます。吊りバンドの芯引きを把握する配管のレベルを測る全ネジを切断するタンバックルやバンド部の調整を行うこの施工手順の中で、今回取り上げるのは「2以外」です。「2」に関しては冒頭でもお伝えした通り、以下の記事が参考になります。後から超面倒なことにならないために配管の太さや種類に関係なくこの4ステップなので、1度流れを分かってしまえば応用がききます。ポイントをしっかりと押さえておかないと、後から修正が必要なほどズレが発生したり、配管をする時にやりにくかったりすることも。次章でお伝えするポイントを施工時によく確認するようにしてください。吊りバンドを先行してどんどん吊って行く時に、それぞれの手順で押さえてくべきポイントをお伝えします。基本的なことにはなりますが、どれが抜けてもやり直しが発生してしまう可能性が高いですから、しっかりと確認をお願いしますね。吊りバンドの芯引きは、配管の種類や太さによって違いますが、測り方は同じ。ポイントの一つは、ナット部の下端から5mm下げたところから測ること。これは、この5mmで誤差を吸収するためです。ナットの下端に合わせてしまうと、全ネジがちょっとでも短いと切り直しになってしまいますから。一つは、できればナット部分をつまんで吊り下げた状態で測ること。これは実際に吊られている形で測った方が正確な数値だからですね。この芯引きは5mm間違えるとほとんどやり直しになると思ってください。最初に正確な数値を測ることが大切です。全ネジを極力正確に切る全ネジの切り方というのは、よく考えてみると色々あるものです。マジックで罫書きして切るのか指の爪で押さえておいて切るのかなど。そのいずれの場合においても、とにかく正確な長さで切ることが非常に重要です。できれば誤差2mm以内にしたいところ。5mm以上ズレてしまうと、先ほどお伝えしたナット部分で誤差を吸収できなくなってしまうから。全ネジを切ったらその切断部の“バリ”は確実に取りましょう。バリがあると、全ネジをアンカーやインサートにねじ込むにしても厳しいですし、吊りバンドのナットを全ネジにねじ込むにも苦労してしまいます。吊りタンのナット部を回して高さを調整する際も、非常にやりづらくてイライラしますしね。1つ買えば3年は使えます。最後のバンド部の調整は地味に効いてくる部分です。分かりにくいとい思いますので、具体例をあげて説明しますね。基本なのはバンド締め付け部のナットを少し緩めておくこと。それと合わせてバンドを開いておくか閉じておくかまで考えましょう。バンドを閉じて吊っておくことで、管をそこに通せばわざわざナットを外して締めてとする必要がなくて楽ですよね。その際にはバンド部のナットが緩んでいなければ管がスムーズに通らないわけです。それ以外に、SUS管用の被覆のあるバンド(デップ)は、少し開いた状態にしておくのが鉄則。しておくことで、管を開いている部分から引っ掛けて配管することができるんですね。SUS管は管端が加工されていてバンドに通すことはできませんし、そもそも被覆があって管が滑りません。このバンド部分を開いてあげるのはとても理にかなった方法なのです。今回のまとめノート今回は天井配管に不可欠な支持金物である吊りバンドについて、先行取付時のポイント3選をお伝えしました。実のところ、先行取付でなくても吊りバンドを吊る際には確実に押せておきたい、基本中の基本事項になります。本当に基礎的な内容にはなりますが、この3つができているのといないのとでは、作業効率に天と地の差が出るということ。作業時にできているかの確認をお願いします。良い配管工ライフを!PS良いグリーンレーザーを見つけました。配管のレベル出しにぜひ!→コスパ最強!オンラインで1番売れているグリーンレーザーとは?Twitterでもコアな情報発信しています。PMお疲れさまです!すいません、ド素人な質問させてください。AMタンクさん、お疲れ様です!吊りバンドのナットは、負荷がかかっていなければ手でも回せます。配管を吊った後の調整は、もちろんモンキーでも大丈夫ですが、バンドレンチなら持ち手の部分に回せるレンチが付いていますよ。ちなみに12ミリです。PMさっそく記事ありがとうございます!天井の汚水配管を改修工事なんかでやってると躯体の精度も悪いと思うんですが先に吊っておくと最初の方だけよくてだんだんと合わなくなってきて残りが切り直しみたいになってしまいます。LTとかに上と下で勾配があるのか?と思ってしまいます。直して吊り終わりに配管の芯を当たってみると結構勾配がついています。これは何故でしょうか。二層管でもパイプの部分で100分の1ならきちんとやっています。PMマリオさん、お疲れ様です。確かに改修工事では天井も床もあてにならないことが多いですよね。私の場合、新築現場ならどちらかというと天井よりも床から測ることが多いです。全ネジを切り直しになるケースとしては、天井を信用して最初に全ネジだけ切断した場合ですね。アンカーの入り具合や天井の起伏でずれてしまうわけです。考えられるとすれば、配管の距離が長い場合に、配管工の性とでも言いますか、勾配をほんの少しきつくして配管していくことで、徐々に全ネジの余長が増えていってしまう可能性はあります。検査が厳しい現場では勾配計で完全に勾配が確保できているのかを確認されますから。記事で紹介はしていないのですが、実際に1番確実なのは、先に少し長めの全ネジをぶらさげて、レーザーを使って芯出しをすることだと思います。AM記事とは直接関係ないのですがこちらのサイトを短期間で全制覇して挑んだ1級施工管試験(前日に最終記事制覇)無事合格いたしました。この場を借りてお礼を言わせていただきます。ありがとうございました。PMとめちゃんさん、コメントをありがとうございます。おめでとうございます!!試験前日にコメントいただいたこと、憶えています。本当にとても嬉しいです!こちらこそ、明るいニュースをありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト住戸で使う給水管・給湯管の種類〜知っておきたい4種類の配管とは?配管は“やりやすさ”がカギ!配管をスピードアップさせ効率化するための5大要素RECOMMENDこちらの記事も人気です。支持金物2015.3.17サドルバンドによる支持のコツ支持金物2018.5.14鋼材を使った配管支持の材料・道具・レパートリーのまとめ支持金物2016.11.6後から出来ない支持ABOUTこの記事をかいた人dongori配管をこよなく愛する人です。2020.2.9【配管工の資格】本当に役立つのはコレ!無駄な時間を費やさないために道具2020.2.3ハンマードリルの使い方を徹底解説!現場でよく使うビットとキリ配管全般2020.1.26配管での床・壁への穴あけを極める![コンクリート・ボード・木・金属]プロフィール『配管工のお役立ちノート』を訪問いただきありがとうございます。管理のdongori(どんゴリ)と申します。このブログは、現役配管工であるdongoriが、日々様々な配管を行う中で役に立つと思った情報や、書籍や資格取得によって得た情報を発信しております。内容は衛生配管に関するものを中心に、空調・ダクト・工具・配管に関する資格など多岐に渡ります。稀に趣味や生活に関する情報も書きます。配管に携わっている人のお役に立てれば嬉しいです。各継手の芯引きやお気に入りリンク集お問い合わせ一緒に働いてくれる仲間を募集しています現場で起きるトラブルはほとんど同じ!?最も早く解決する方法がコレ!Tweetどんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momokiここ最近MD継手の施工をすることが多いのですが、ダイドレとIGSでかなり施工性が違いますね。クッションパッキンの管端部分の厚みは異なっていて、100Aなら継手2つ分で5mmの差はあろうかと思います。加工の際にそれを考慮してあげないと、微妙に寸法がズレてくるということですね。2020年2月14日どんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momokiマスク不足が話題ですが、私は以前から常にマスクが欠かせません。いうのも、現場仕事としては致命的な「ホコリアレルギー」だからです。マスクをしていないと咳や鼻水の症状がヒドいことに...1日2枚はポケットに入れ、予備もカバンに入れています。いう人にも今の状況は辛いだろうと思います。2020年2月9日どんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momoki薄肉ステンレス管の継手で「Z-lok」を使用する機会は少なくありません。施工も特別難しくはないですし、要のパッキンが頑丈なので非常に漏れにくい構造だと思います。拡管アタッチメントの交換が面倒なのと、締付けゲージが1度締めてしまうと意味をなさない点は何とかして欲しいと思います。