せつびのブログ一般の人には気づかれないけれど建物には多くの『せつび』が設けらていてしっかりと働いています。見えない?いえいえ、ちゃんと存在しているんですよ。それらをを探し出しては愛でる、そんなブログです。「マンションも割れる、すさまじい地震」とか「設計ミスじゃね?」とか、いろいろ報道・コメントされていましたが、ああなることで他の部分に損傷が及ばないように意図して設けられたEXP.Jであることは言うまでもありません。建物が動いても配管が破断・損傷しないように対策が必要となります。一般的なのは、フレキシブルジョイント2本を直交方向に組み合わせて使う方法です。すれば、X−Y−Z各方向に対して変位を吸収できます。とある施設に行った際に、ちょっと残念な箇所を見かけました。建物のエキスパンションジョイントのラインに黄色い線を引いてみました。銀色外装の保温材が巻かれている配管は、たぶん給水管だと思います。EXP.J貫通部奥で、フレキシブルジョイント2本(赤い矢印)が直交方向に設けられています。配管は千切れてしまいますね。これでは、何のためのフレキシブルジョイントなのか、わかりません。排水管と思われる管(青い矢印)には、フレキシブルジョイント的なものも設けられていません。大きな変位があると、破断して使えなくなってしまいます。高さであるので、高い位置ほど大きく動くわけです。写真の箇所は、ピロティとなっている部分。配管貫通部は、地上5mくらいでしょうか。対応のしようはありますね。穴埋めや固定を避けるようにすると良いでしょう。高さ的に許されるなら、梁下を通すのが最も無難なんですが。いうか、梁下に配管を通すように階高を計画するのが本来かと。(配管だけのために、階高全体を上げろというのか?なんて言うことではなく、そういうことも含めて全体を計画しましょ、という意味です)EXP.Jのある建物を設計・監理される方、ぜひそのあたりも良く注意してみて下さい。WEBの情報缶!(07/20)CO中毒事故。ガス電気原子力会社(02/26)水抜栓。設備を調べる(09/29)パイプシャフト。物語おしらせリンクは自由にしていただいて構いません。引用される場合には、クレジット表記をおねがいいたします。せつびのブログご意見ご要望ご感想、苦情、お気づきの点などはコメント欄にお寄せ下さい。テンプレートはこちらを使用させていただくこともあります。利用を希望される場合には、コメント欄にてお知らせ下さい。permission.Seesaaブログ。