dongori塩ビ管の切粉がとんでもない悪さを・・・ツイートシェアはてブLINEPocket塩ビ管といえば、広く普及しており施工の機会も多いかと思いますが、切断にはどんな道具を使用しているでしょうか?バンドソー、高速カッター、シャーパー(塩ビのこ)、塩ビカッターなど色々と考えられると思います。今回はその中でも“切粉”が出る工具を使う際の最大の注意点をお伝えしたいと思います。『切粉をよく落とす』です!実はこの切粉、甘く見ていると後々とんでもない悪さをしでかす可能性があります。ストレーナーなどに詰まって水の出が悪くなるくらいだったらまだ可愛いもんですが、これまでに私が経験した中で1番のヤバかったのが、吸排気弁の弁蓋に挟まり水が勢いよく出続けてしまった事です。監督から連絡を受けた時には耳を疑いましたが、本当にそんな事があったのです。その建物の構造とドレン配管のルートの都合上、シャフトから部屋内へ水が伝わり、更に下階へどんどん水が伝って行きました・・・その後どんな悲惨な事態になったかは想像がつくと思います。切断をより正確なものとするためにも、切粉以外の注意点も簡単に挙げておきたいと思います。切る面を取る冬季は割れに注意する(塩ビカッター)切粉の詰まりに注意する(バンドソー)⇒バンドソーの刃を長持ちさせるメンテナンスどれも基本的な事ですが、今一度整理しておきましょう。最後に塩ビ管の切断に必携の工具をご紹介します。刃の種類や機能はそこまで変わりませんが、柄の部分は様々であり自分のお気に入りを見つけられると良いと思います。オーソドックスなものでも、角度が付いているものなのかストレートなのかによって使い勝手が全く異なってきます。私のお勧めは床や壁のきわまで切る事ができる以下のものです。製品によって切れるサイズが異なります。実際には塩ビカッターを使うとなると50Aまでが限界でしょう。Twitterでもコアな情報発信しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト監督さん、それは言っちゃいけませんよもしもの時にものを言うスラブの穴埋めRECOMMENDこちらの記事も人気です。ビニル管2015.12.5DV継手のCOが吹っ飛んだ!ビニル管2015.12.31LESによる配管の補修方法ビニル管2015.9.29防水皿(防水皿付きトラップ)の施工ビニル管2015.8.1鉛管と塩ビ管をつなぐMYジョイントビニル管2017.4.162ステップで完了!フィブロックによる塩ビ管の区画貫通処理ビニル管2015.3.13塩ビ管の種類ビニル管2016.5.31黒いVP!?ビニル管2016.7.21塩ビ管の切断工具ABOUTこの記事をかいた人dongori配管をこよなく愛する人です。2020.2.9【配管工の資格】本当に役立つのはコレ!無駄な時間を費やさないために道具2020.2.3ハンマードリルの使い方を徹底解説!現場でよく使うビットとキリ配管全般2020.1.26配管での床・壁への穴あけを極める![コンクリート・ボード・木・金属]プロフィール『配管工のお役立ちノート』を訪問いただきありがとうございます。管理のdongori(どんゴリ)と申します。このブログは、現役配管工であるdongoriが、日々様々な配管を行う中で役に立つと思った情報や、書籍や資格取得によって得た情報を発信しております。内容は衛生配管に関するものを中心に、空調・ダクト・工具・配管に関する資格など多岐に渡ります。稀に趣味や生活に関する情報も書きます。配管に携わっている人のお役に立てれば嬉しいです。各継手の芯引きやお気に入りリンク集お問い合わせ一緒に働いてくれる仲間を募集しています現場で起きるトラブルはほとんど同じ!?最も早く解決する方法がコレ!Tweetどんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momokiここ最近MD継手の施工をすることが多いのですが、ダイドレとIGSでかなり施工性が違いますね。クッションパッキンの管端部分の厚みは異なっていて、100Aなら継手2つ分で5mmの差はあろうかと思います。加工の際にそれを考慮してあげないと、微妙に寸法がズレてくるということですね。2020年2月14日どんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momokiマスク不足が話題ですが、私は以前から常にマスクが欠かせません。いうのも、現場仕事としては致命的な「ホコリアレルギー」だからです。マスクをしていないと咳や鼻水の症状がヒドいことに...1日2枚はポケットに入れ、予備もカバンに入れています。いう人にも今の状況は辛いだろうと思います。2020年2月9日どんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momoki薄肉ステンレス管の継手で「Z-lok」を使用する機会は少なくありません。施工も特別難しくはないですし、要のパッキンが頑丈なので非常に漏れにくい構造だと思います。拡管アタッチメントの交換が面倒なのと、締付けゲージが1度締めてしまうと意味をなさない点は何とかして欲しいと思います。