主タンクがサービスタンクより下にある場合(軽油、灯油の場合)主タンクの油面の位置がサービスタンクの容量における油面の位置(サービスタンクがない場合は、バーナの位置)より下の場合は、サービスタンクの過剰給油を防止の為のフロートスイッチ等の自動停止機構のほか、以下のいずれか、又はこれと同等以上の安全装置を設ける。装置には作動を知らせる為の警報ブザー等を併設する。1図1に示すように、サービスタンクから主タンクへ過剰油を戻す為の戻り専用管(送油管より口径の大きいもの)を設ける。2図2~4に示すように、フロートスイッチの自動停止装置とは別系統の油面感知装置を設ける。(1台の油面警報制御装置で返油管が省略出来る製品もある。KB※ログインして下さい。Commentコメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。ログイン(登録者:4818人)登録ログイン投稿フィードコメントフィードWordPress.orgFAQ※登録がうまく出来ない方はこちらをご覧下さい。