2005/06https://rdreview.jaea.go.jp/gihou/pdf3/n27-16.pdf「サイクル機構技報」第27号にLWTFの概況報告を掲載する。2005/00https://rdreview.jaea.go.jp/gihou/pdf3/n26-18.pdf「サイクル機構技報」第26号にLWTFの概況報告を掲載する。2004/00https://rdreview.jaea.go.jp/gihou/pdf2/n22-19.pdf「サイクル機構技報」第22号にLWTFの概況報告を掲載する。2004/00https://rdreview.jaea.go.jp/gihou/pdf2/n23-20.pdf「サイクル機構技報」第23号にLWTFの概況報告を掲載する。2004/00https://rdreview.jaea.go.jp/gihou/pdf2/n24-13.pdf「サイクル機構技報」第24号に、LWTFの概況報告を掲載する。2003/09https://rdreview.jaea.go.jp/gihou/pdf2/n20-18.pdfhttps://rdreview.jaea.go.jp/gihou/pdf2/n20-19.pdf「サイクル機構技報」第20号にLWTFの概況報告を掲載する。展開方法、構築中のデータベースについて報告する。対象に現地調査を行った。その結果、一部の外部階段等の鉄部材に発錆が認められたが、躯体の部材劣化は殆んどなく、設計時の施設性能を十分有しており、定期的な保全行為等の実施により、十分な耐久性が確保できると判断できる。複数の破壊手法及び非破壊手法の関係から、シュミットハンマ法を用いた施設固有の躯体強度推定式の提案や、小径ドリルを用いて簡便にコンクリートの中性化判定を行う手法の妥当性評価等を、これまでに得られた全データより比較評価を行い、耐久性評価のための手法(モニタリング手法)として十分活用できる。1998/11JNC-TN8410-99-004(1).pdf:46.84MBJNC-TN8410-99-004(2).pdf:38.58MBJNC-TN8410-99-004(3).pdf:33.27MB平成9年3月に東海再処理施設の一つであるアスファルト固化処理施設において火災爆発事故が発生した。この事故の反省から自主保安の一環として最新の知見やこれまでの運転経験等を取り入れて東海再処理施設の安全性を再度確認することとし、(1)事故の発生防止策の検討、(2)事故の拡大防止策及び影響緩和策の検討及び(3)臨界や放射線しゃへいに関する安全設計の基礎データの確認作業等を実施した。本資料ではこの内、各工程の事故の発生防止策の検討作業について報告する。事故の発生防止策の検討では、これまで東海再処理施設の設置時に検討した事象や国内外の評価事例などを考慮した上で、再度各工程で想定される異常事象を最新の知見(HAZOP及びFNEA)を取り入れて摘出し、その事象進展から事故の発生防止策を検討した。事故の想定される工程に対して約4000件にのぼる異常状態を検討し、その中から異常事象に発展する可能性のある事象進展を約700件摘出して発生防止策の有無、妥当性を検討した。検討した事象については、その殆どが既存の施設で事故の発生防止の為の十分な対応が取れていることを確認し、さらに、幾つかの工程については安全性を高めるための運転要領書の改訂や設備の改善する項目が明確になり、今後対応することとした。1997/12PNC-TN8410-97-368.pdf:7.9MB平成9年3月11日の10:06頃、アスファルト固化処理施設のアスファルト充てん室(R152)内にてアスファルト充てん済みのドラムから火災が発生した。発生を受けて、東海事業所の防護活動本部は、3月13日に、本部内に「時系列班」を設置することを決定し、筆者らが班員となった。報告内容等をとりまとめたものである。再処理工場において、再処理施設の設計、建設又は改造毎にPNCでは、CTSをベースに契約者に作成要領を提示し、合意して進められてきたが、その取決めによる解釈が契約者によって異なり、プロセスの表現方法、記号の付け方、スペック等に食違いが生じ、そのためEFDの修正に多大な時間と労力を費やす場合が見受けられた。そこで、この様な状況の中、再処理施設の設計に携わっている設計者、過去携わったことのある実務経験者等のEFD作成時において得られたノウハウを取り入れ、EFDの作成要領を纏めることで、既設の設計用、設工認用EFDと今後作成するEFD間の整合が取れ、統一性が確立できる。本要領書では、主に設計用EFDの記載内容と設工認EFDの記載内容を纏めている。1989/03PNC-TN8430-89-003.pdf:2.96MB近年,再処理施設等の高放射性の物質を取り扱う核燃料施設では,被ばくの低減化及び作業の効率化を考え,大型セル及び遠隔保守システムを取り入れた設計,建設が行われている。そこで,大型化したセルの換気風量を大幅に低減し,セル換気系設備の合理化設計を図る目的でセル換気方式に低風量換気システム(LowFlowVentilation:LFV)が採用されている。本書では,上記低風量換気システムを取り入れたガラス固化技術開発施設(TVF)の固化セルを対象として大型セル内熱流動実験及び大型セル内の熱流動,圧力,温度変動を解析するコードの開発を行い,さらに低風量換気システム下での大型セル内のFPによる汚染発生の挙動を把握するためにFP挙動試験及び浮遊率測定試験を実施した結果について記述する。