分散型電源からの逆潮流による系統電圧の上昇を抑制するために,受電点の力率は系統側から見て進み力率となる。\))を設置する等の対策が必要になることがある。増強が必要となることがある。太陽光発電や燃料電池発電等の電源は,電力変換装置を用いて電力系統に連系されるため,高調波電流の流出を抑制するフィルタ等の設置が必要になることがある。分散型電源が連系した場合,配電用変電所に設置されている変圧器に逆向きの潮流が増加し,配電線の電圧が上昇する場合がある。分散型電源が増加しているので,近年出題は多くなっている分野です。類題の再出題も予想されるので,正しい選択肢の内容もよく理解しましょう。解答:(1)(1):誤り一般的に夜間等の軽負荷を除き,受電点の力率は系統側から見て遅れ力率となります。したがって,分散型電源を接続しても,受電点の力率を進み力率とはしません。(2):正しい問題文の通りです。\))を設置する等の対策が必要になることがある。38条で下表の通りに規定されています。\\\hline\end{array}\](3):正しい問題文の通りです。増強が必要となることがあり,分散型電源の設置者が工事費を負担する必要があります。(4):正しい太陽光や燃料電池発電等は直流で発電されるため,電力変換の際に高調波が発生します。そのため,必要に応じてフィルタ等の設置をします。(5):正しい問題文の通りです。大規模である場合,需要家側に設置している分散型電源により逆電流が発生し,配電線の電圧が上昇する場合があります。[H27:問6]保護リレーに関する論説問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。