閉じる対応機種ホームエレベーター1418フォレストV・1418フォレストHXLミディモダンVXLワイドV・XLワイドH1414ミディモダンV・1414ミディモダンHXLスリムモダンV1212スリムモダンV・1212スリムモダンH1608フィットV・1608フィットH小型エレベーターXLウェルハートVウェルハートV「けむりシャット」は、エレベーター乗り場ドアと乗り場枠・敷居とのすき間を気密材で密閉することで、エレベーター乗り場ドアそのものに遮煙性能を持たせました。エレベーターの設置スペースだけで、防火区画(竪穴区画)を構成でき、これまでのような特別な防火設備の併設が不要となります。同告示第1369号の特定防火設備については、別途ご相談ください。納まり寸法パナソニック独自の省スペース設計により、XLスリムモダンV/1212スリムモダンV・1212スリムモダンH以外は、標準仕様品と同じ設置スペースで防火区画(竪穴区画)を構成できます。乗り場ドアデザイン変更に伴い、昇降路間口寸法の変更があります。※踏込み部分を含む寸法です。ルーム内奥行き最大寸法は、建築基準法及び確認申請時の寸法とは異なります。従来の特別な防火設備の設置の際には、防火設備の費用プラス建築工事の費用が必要でしたが、エレベーター側で全てが完結するため、費用をおさえることができます。遮炎・遮煙性能を有する防火設備としてエレベーター乗り場ドアを設置する場合、「けむりシャット」に別途オプションの付加が必要となります。自動的にエレベーターを避難階に運転させる機能です。別途、事前にご相談ください。煙感知器は建築工事にて設置してください。パナソニック・トップ。