2018/09/231)吊り位置:器具との接続部近くの枝管には吊りをとる。2)吊ボルトナット:SUS製のボルト・ナットを使用する。インサートによる吊りは原則として避ける。(溶融亜鉛めっきの支持材はマクロセルにより腐食する。管表面のゴミ・ホコリ・水分・油分を除去する。管表面にプライマを塗布する。(ペトロラタムの場合は専用ペーストを塗布する。凹凸のある部分を表面がなだらかになるように充填材で埋める。2018/09/08地中梁貫通管:配管用炭素鋼鋼管が地中壁を貫通する場合は、防食テープをハーフラップニ重巻きして絶縁を行うが、ヤーン充填時に防食テープに傷をつける可能性が高いので、原則として外面ライニング管に仕様変更を検討する。建家外において土と接触しない場合にはこの限りでない。絶縁継手は以下のものから選ぶ。合成樹脂管(VP・ポリエチレン管等)又は合成樹脂ライニング鋼管(VLP・ポリエチレンライニング鋼管)を加工した継手。市販のゴム又はテフロン製フレキシブル継手。補強材の為導電体となっているものは除く。2018/08/251.適用範囲:金属管を土中に埋設する場合。土中に入る直前に絶縁継手を設置する。絶縁継手の土中側はすべて絶縁する。2018/08/181.適用範囲:金属管を土中に埋設する場合。1)防食原理:以下の電気的絶縁をすべて満足することで防食する。2018/08/12槽用途・膨張タンク蓄熱槽◎・SUS304(L)316・特徴:加工性が良い。耐食性304<304L<316。電気防食をしないと応力腐食を起こすこともある。品質確保の為の管理点:ガスケットはテフロンコーティング製品とする。