ブログメニュー0120-306-912HOME塗装工事コラム雨漏りでお困りだった方の雨漏り解決事例をご紹介します無料見積はこちら2019.2.14雨漏りでお困りだった方の雨漏り解決事例をご紹介します今回は、南大阪ペイントセンターにて雨漏りを解決してきた事例の一部をご紹介させていただけれと思います。雨漏りでお困りの方の参考にしていただければと思います。二階建ての戸建住宅の一階の和室から雨漏りがありました。普通の雨では漏らないようです。雨が降り続くと雨漏りがしてくるとのことです。写真の一階部分が和室です。その真上の箇所が雨漏りの原因ポイントでした。雨水がたくさん流れ込むポイントです。写真ではわかりにくいですが、屋根からの雨漏りの場合は、谷部周辺からの雨漏りが多いですよ。屋根の水が流れ込むような仕組みになっていますが、雨押え板金の働きが機能しておらず、オーバーフローを起こし雨漏りしておりました。次の事例は、二階建て戸建住宅の一階のキッチンのタイル部分からの雨漏りです。長く雨が降ると、1滴か2滴くらいのわずかな水が漏れるそうです。駆けつけた時には乾いてしまっているような量です。お客さまのスマホの写真で確認させていただきました。原因を見つけるのにお時間をいただきましたが、屋根の雨押さえ板金の隙間から水が侵入しておりました。水はどんな小さな隙間からも入り込みますよ。コーキングで補修をしておりますが、コーキングが劣化して隙間があくと、また雨漏りを起こしますので、箇所によっては根本的な解決として外壁からやり直ししないといけない場合もあります。こちらは、外壁が窯業系サイディングの二階建て住宅でした。一階和室の窓周辺から雨漏りするということで調査をいたしました。障子に雨染みがついています。このケースでは窓のシーリング劣化により隙間からの雨漏りでした。窓周辺のコーキングをやりかえを行いましたところ雨漏りが止まりました。次は二階建て陸屋根のお家でした。1階和室の天井に雨漏りを起こしておりました。床の防水はしっかりとウレタン防水を行なっていました。原因を探していたところ意外な箇所からの雨漏りでした。アルミの手すりのネジ穴からの雨漏りでした。雨水が手摺に伝って下へ流れ込み、防水層の下まで水が流れ込むようになっていました。コーキング処理をして雨漏りを防ぎましたが、手摺の構造を見直さないといけません。玄関の屋根の雨漏りです。写真の雨樋周辺に雨漏りがするようです。雨水は全てこの穴から外へ排出される構造ですが。穴を覗いて見ると、下の雨樋に到達するまでに、周辺が水浸しになるような構造です。これはまずいです・・・。築40年以上のお家でしたが、昔の構造はこのような構造は少なからずありますよ。屋根の話ですが、屋根の構造も多少の雨漏りは想定内という構造も多かったです。改修用のドレンを取り付けて解決しました。これは排水口とホースが一体化されていて、ホースを下の雨樋に入れ込みます。することで、途中が水浸しになる心配はありません。ドレンを設置後に防水塗装をしましたよ。今回は、南大阪ペイントセンターの雨漏り解決事例の一部をご紹介しました。弊社には雨漏り事例はたくさんありますが、解決できなかった事例もございます。雨漏りは単純なケースと複数経路からの雨漏りで手のつけようがないものもあります。なると、外壁のやり替えや屋根なら葺き替えなどを提案することもあります。堺市のシーリング工事をご紹介したお家の塗装工事を行いました。堺市にて塗装工事前のシーリング工事のご紹介をします。