場合は主任技術者の指示を仰ぐことが必要です。いくつか逆質問になります。単相200Vの負荷は何でしょうか。蛍光灯・水銀灯、エアコンなど。グループでしたら、三相電源に単相負荷をかけることは一般的に認められます。グループは、単相三線式の電源で使用することが基本であり、三相電源からの使用は認められません。前項の(a)であるとして、単相負荷の容量はどのくらいですか。三つに分割できますか。三相電源の接地形態はお分かりですか。動力専用バ...続きを読む他の回答も見るQ単相200Vの配線についてこんばんは。本体側L(赤)----N(青)N(黒)----L(茶)〒(白)----〒(黄/緑)という形で接続されているのに気付きました。LとNが逆になっていると思うのですが、この機器は約1年間、何の異常も感じる事無く使用していました(設置は業者さんに依頼しました)。この「L」と「N」というのは何の事なのでしょうか?また、このLとNを逆に接続しても問題無かったのでしょうか?ちなみに、〒はアースだと認識しています。言うなら逆に接続していた(と思われる)配線の接続部分が若干ですが焦げているような?印象を受けました。どちらかと言えば、モーター側の赤・黒・白の振り分け(L・N・〒)が合っているのか?自信がありません。200V単相と3相の違いについて教えてください。違うのでしょうか?電気のことはぜんぜん分からないので詳しくお願いします。電源200V単相と3相の違い...すでに三人の方から回答があるとおりですが、まだ出ていないことを補足します。(なお、既出の一部に明らかな誤解もあるようですが、それを指摘することは、規約違反となり、削除対象とされるので控えます。)電気の理論には、「対地電圧」という考え方があります。大地に対する電圧です。単相200Vの対地電圧は、100Vしかありません。それに対し、三相200Vの対地電圧は、173Vまたは200Vあります。この違いは、万が一感電した場合の人体に及ぼす危険性に影響します。このため、住宅の屋内では原則として、三相200Vを使用することができません。ご質問は、会社ということですから、この点はクリヤされますが、そのサーバーが、対地電圧150V以上に耐える設計がなされているかどうかを、確認する必要があります。あと、200V30A(単相)と書いてるサーバを、200V30A(3相)から電源をとると...前項の問題がクリヤしたとして、次に、質問者さんの会社が、低圧受電か高圧受電かによって、この答えは変わってきます。電力会社から200Vの低圧で受電し、単相と三相の二つのメーターが付いている場合、原則として単相負荷は単相契約で使用します。何らかの事情で単相負荷を三相契約で使用したい場合は、事前に電力会社と協議し、それなりに基本料金を支払うことが必要です。6,000Vあるいはそれ以上の高圧で受電し、自社内で200Vに落として使っている場合のうち、電力会社との契約が「負荷契約」であったら、前述の低圧の場合と同じです。高圧受電で、電力会社との契約が「変圧器契約」であれば、単相負荷を三相配線で使用しても、道義的には問題ありません、ただし、三相変圧器に単相負荷をかけると不平衡が生じ、電圧降下や変圧器の温度上昇を招く場合もあります。事前に十分な技術的検討が必要です。200V30A(単相)と書いてるサーバを、200V50A(3相)から電源をとると...200Vで30Aということは、6kVAの容量といいます。200V50A(三相)は、17.3kVAですが、そこに6kVAの余裕があるかどうかを検討しなければなりません。単相の電源盤からとるとしても、同じです。余裕がなければ、電線を太くして、ブレーカも大きなものに取り替えることなどが必要になります。どのような業種の会社か存じませんが、「エアコンのスイッチを入れたら、サーバーまで落ちてしまった」ではしゃれにもなりません。経験的に、単相にしろ三相にしろ、6kVAもの余裕がある電源盤は、比較的少ないように思います。事前に電気工事業者と十分な打ち合わせをされることをお薦めします。電源200V単相と3相の違い...すでに三人の方から回答があるとおりですが、まだ出ていないことを補足します。(なお、既出の一部に明らかな誤解もあるようですが、それを指摘することは、規約違反となり、削除対象とされるので控えます。)電気の理論には、「対地電圧」という考え方があります。大地に対する電圧です。単相200Vの対地電圧は、100Vしかありません。それに対し、三相200Vの対地電圧は、173Vまたは200Vあります。この違いは、万が一感電した場合の人体に及ぼす危険性に影響します。このため、住...続きを読む他の回答も見るQブレーカー容量のだしかたブレーカーの定格電流のだしかたを教えていただきたいのですが?単相100/200Vのときと、三相200Vのときです。20Kwのときはどうすればいいのでしょうか?のように例えを入れてくだされば幸いです。Aベストアンサー>12000/(200/1.732)=34.64Aでいいのでしょうか?このような場合ブレーカー容量は40Aでいいのでしょうか...ブレーカー容量は電線の太さで決まり、電線の太さは許容電流と電圧降下で決まります。許容される電圧降下を1%とすれば、電線こう長12mまでVVケーブル8mm2でよく、ブレーカーは40Aです。電線こう長が12mを超え21mまでなら14mm2で50A、21mを超え33mまでなら22mm2で75Aとなります。電圧降下が2%とか3%とかまで許されるなら、電線こう長はそれぞれ2倍、3倍となります。・全負荷運転で22Aの電流が流れるで、OKです。・定格電流が分からないモーターの電流値5.5kWは軸出力なので、電気入力(有効電力)に換算するために、効率で割る必要があります。次に、皮相電力に換算するために力率で割る必要があります。結果、{出力/(力率*効率)}/(√3*電圧)ということになります。高効率低圧三相かご形誘導電動機で規定されている効率や力率を使うことになるかと。T相について初心者な質問をするかもしれませんがわかるのでしたら教えてください。代わりに其々R,S,Tと呼んでいるだけで別に意味はありません。U,V,Wも同じです。配電方式によって第二線が接地線のときもあります。3相4線式について...単相交流を3相交流に変換する方...4共振回路の応用例5レールガンの充電回路について6RLC回路の用途について。3相4線式について...NPNとPNPの違いについて4ディジタル回路について教えて...5RLC回路の用途について。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。