入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。単相3線AC200Vの線番は何が普通なのでしょうか?そこからAC100Vを取り出すときの線番も何が一般的なのでしょうか?通報するこの質問への回答は締め切られました。「ac100v」に関するQ&A:AC100vのモーターをトルクを落とさず回転数を変えたい。15:07「主回路扱い」か「制御回路扱い」で使い分けています。>単相3線AC200Vの線番は何が普通なのでしょうか?主回路なら「R・T」または「1・2」です。制御回路なら「X・Y」とします。>そこからAC100Vを取り出すときの線番も何が一般的なのでしょうか?主回路なら「R・N」「N・T」または「1・N」「N・2」です。制御回路なら「X・Y」とします。「R・N・T」「1・N・2」の前後には統一した追い番号を付加します。因みに電流計切換スイッチの銘板は「断-1-N-2」「断-R-N-T」です。メーカー独自のもので規格・基準はありません。T**が一般的ですね。L2**で良いのでは。私的にはL2**をL3**としますがしかし直流の回路も有ったらN**が混乱?かと思われますので電線の色を変える、例えばグレーにするのは如何でしょうか、だだ仕様で指示が有れば別ですが。16:02先の方の回答で取り出し方と色が回答されていてがそれが正しいと思います。公共工事が「普通」ならその仕様に従うのがいいでしょう。表1.6.5導体の配置と色別に記事があります。黒、と書かれています。ご質問の線番ですが、公仕には規定がありません。内線規程でも線番の決めはありません。何が普通かは、その人の判断です。あたりが多いかと思います。中性線のNは、分岐用安全ブレーカの右極に「N」表示がありますので、N以外の線番は混乱を招くとおもいます。会議室の方は私ではないのですが、ただ、私の同期でした。私が質問したからそこで質問してくれたみたいです。白が接地(0V)と見なし、赤を例示的に(-100)、黒を例示的に(+100)とします。白と赤、もしくは白と黒が100V。赤、黒が200Vです。確実には、ブレーカーの中央線が接地線です。中央と外側で100、外外で200になります。知らない工事の人がやるとバラバラの時もありますが、2線の場合も、白が接地線です。素人さんがそれを触るのは危険ですし違法です。免許持ちの人なら知っている話ですので多分持ってないですよね。場合によってはバランス等の問題もあるので、知識だけに留めておいて下さい。環境・エネルギー資源5電線の色とプラスマイナスDIY・エクステリア6100V、200Vの表記の仕方について環境・エネルギー資源7変圧器の二次側を接地するのはなぜ?環境・エネルギー資源8商用電源のR,S,Tの意味その他(教育・科学・学問)9ブレーカー容量のだしかた環境・エネルギー資源10三相200Vを単相200Vで使用したい環境・エネルギー資源11スイッチ図記号の向き物理学12RST端子とRNT端子の違いについてその他(パソコン・スマホ・電化製品)13接点の新JIS記号に関する質問です。3相4線式について教えてください。計算機科学16イーサネットケーブルとLANケーブルの違いは?ルーター・ネットワーク機器17絶縁抵抗とはその他(自然科学)182E、3E、4Eってなんですか?環境・エネルギー資源19100V50HZ(1φ2W)の1φ2Wとはなにを意味するのでしょうか物理学20単相3線式の漏電遮断機と三相3線式の漏電遮断機はどう違うのですか。環境・エネルギー資源5電線の色とプラスマイナスDIY・エクステリア6100V、200Vの表記の仕方について環境・エネルギー資源7変圧器の二次側を接地するのはなぜ?環境・エネルギー資源8商用電源のR,S,Tの意味その他(教育・科学・学問)9ブレーカー容量のだしかた環境・エネルギー資源10三相200Vを単相200Vで使用したい環境・エネルギー資源11スイッチ図記号の向き物理学12RST端子とRNT端子の違いについてその他(パソコン・スマホ・電化製品)13接点の新JIS記号に関する質問です。3相4線式について教えてください。計算機科学16イーサネットケーブルとLANケーブルの違いは?ルーター・ネットワーク機器17絶縁抵抗とはその他(自然科学)182E、3E、4Eってなんですか?環境・エネルギー資源19100V50HZ(1φ2W)の1φ2Wとはなにを意味するのでしょうか物理学20単相3線式の漏電遮断機と三相3線式の漏電遮断機はどう違うのですか。回答数ランキングです。このQ&Aと関連する良く見られている質問Q三相電力のUVWとRSTの違いについて三相電力にはU相V相W相がありますよね?これはR相S相T相とどこが違うのですか?また、各相は発電したときから決まっているのですか?素人の考えですが相というのは単に波形の順番に過ぎないと思いますのでどのケーブルが何相であってもかまわないような気がするのですが。どなたか教えてください。Aベストアンサーもともとは、RST、UVWに意味は無かったはずです。Rは抵抗なので飛ばしてSが皮相電力を表すようになったと記憶してます。利用されるようになったと記憶してます。XYZは何かと登場するため、利用は避けられているようですが既にご回答されているUVWやRSTに対する意味づけは、後付けルールみたいなものだと思います。1次側は大文字、2次側は小文字と区別しているケースも見かけます。実験物理をやっている者ですが、恥を忍んでお尋ねします。R,S,Tという記号が用いられていますが、この語源と正しい意味をお教え下さい。ちなみに、実験室の配電盤には単三200と単100が来ております。単三200では逆位相の100Vを使っていることは一応承知しています。AベストアンサーNo.1のものです。>ちなみに、実験室の配電盤には単三200と単100が来ております。単三200では逆位相の100Vを使っていることは一応承知しています。読み飛ばしていて、この部分、後から気になりました。単三は、中性点つき200Vです。仮に、これに記号を振って両端がR,Tとし中性点をSとしてあるとR-S間が100V、S-T間が100VそしてR-T間が200Vになります。これは、それぞれ電圧を当たれば、直ぐ分ります。一般的な前の回答の三相3線ですとR-Sが200V、S-Tが200V、T-Rが200Vです。言わずもがなのことですが、気になりましたので書かせていただきました。他の回答も見るQブレーカーの定格遮断容量についてカテゴリが違っていたら、申し訳ありません。ブレーカーの仕様に定格電流と定格遮断容量とありますが、違いや意味を教えてください。定格電流は、その電流値を超えた場合にトリップするものだとは認識しているのですが。遮断容量は大きいほうがいいのでしょうか?詳しい説明をお願いします。Aベストアンサーこんにちわ!いつも質問ばかりしていては、皆さんに申し訳ないので、微力ながら知っている範囲でお答えします。ご参考にして頂ければ幸いです。定格電流は、その遮断器に連続的に電流が流れ続けた時の動作の限界値を表していると思います。限界値である定格電流値になった場合の動作は、日本の規格(JISなど)では、不動作の状態を維持する最大値を表しています。諸外国では、動作する値を表す場合も多いようです。(例えば、アメリカ製など)具体的に言うと、日本製の225AF/225ATの遮断器に225Aの電流を流したとしても遮断器はOFF動作しません。アメリカ製の250AF/225AT(フレームという概念についての説明は、割愛します)の遮断器に225Aの電流を流すと遮断器はOFF動作を起こします。これは、規格の考え方の違いでどちらが正しいとかという問題ではありません。一つの電気設備で、複数の規格を採用しなければならない場合などは、保護協調上注意を要する点であります。この定格電流値以下で遮断器を利用している限り、遮断器の開閉操作を行ったとしてもメーカーが保証する回数まで(一般に数千回~数十万回)は、操作が可能である値という意味もあります。遮断容量は、その遮断器が、流れている電流を遮断できる最大の容量を表していると思います。一般的に電気的な容量とは、電圧×電流×時間で表されます。これは、エネルギーの容量を表し、遮断容量の場合も同じです。よって、容量であるにも関わらず電流値であると捉えらえることは間違いだと思います。現実には、遮断容量が、電流値で表されていることが多いのも事実です。その理由は、日本の(多分全世界でそうだと思いますが?)電源事情が、定電圧送電方式となっているからです。電圧の項は、定数として扱えるため、変数となる電流値で表せば事実上問題がないのと、実用上合理的となるからだと思います。実際の遮断器に書かれている、遮断容量の記載を見ると判るのですが、使う電圧によって遮断できる電流値が変わります。これは、遮断容量が変わるのではなく、遮断容量は同じであるため、遮断できる電流値が変わることを意味しています。同じ型の遮断器を異なる電圧で使用する場合など勘違いし易いので、注意が必要です。動作時間が変更できる機能がある場合も遮断できる電流値は変わってきますので注意のほど。電流を遮断すると言うことは、アーク電流によるエネルギー放出(一般的に、熱、音、光の形で放出される)を、遮断器構部分で絶えうる必要があります。定格以上の容量を遮断しようとすると熱により接点が溶着したり、溶断してしまうことがあるようです。最後に、遮断容量の大きいものの方が良いのかどうかと言う点については、必要な遮断容量が確保されていらば、最小値でかまわないと思います。(受注生産品になったり)が大きく(高く、長く)なります。必要な容量とは、その回路に流れる最大の電流値(容量を電流値で表した場合)で決まります。一般的に、最大電流値となるのは、短絡時となります。エネルギーの供給源は、電源だけとは、限りません。三相誘導電動機が接続されていると電動機の運動エネルギーがエネルギー供給源となり数サイクルの間電源となりますので注意が必要です。定格電流を超える電流値を、遮断した場合は、メーカーの保証動作回数までの動作が保証されるわけではありません。短絡電流の遮断については、動作特性をよく調べて使用してください。経済性を無視すれば、一度短絡電流を遮断した遮断器は、交換すべきだという人もいます。以上、だらだらと述べましたが、少しでも参考になればと思います。こんにちわ!いつも質問ばかりしていては、皆さんに申し訳ないので、微力ながら知っている範囲でお答えします。ご参考にして頂ければ幸いです。定格電流は、その遮断器に連続的に電流が流れ続けた時の動作の限界値を表していると思います。限界値である定格電流値になった場合の動作は、日本の規格(JISなど)では、不動作の状態を維持する最大値を表しています。諸外国では、動作する値を表す場合も多いようです。(例えば、アメリカ製など)具体的に言うと、日本製の225AF/225ATの遮断器に...続きを読む他の回答も見るQ電気回路の中性線とアースについて気になったのでどなたか教えてください。単相3線式の回路図などを見ると、真ん中の線は中性線と呼ばれ必ず接地されているそうですね。100V電源の場合は必ずコンセントの片方が中性線になっているとの事ですが、ここで疑問です。家電製品などによくアース線というものが付いています。次のような感じの改造をしたとしても家電製品は普通に使えるのでしょうか?(危ないので絶対にしませんが、考え方としてどうか?をお聞きしたいです)赤、白、黒の3線のうち、白を中性線とし、赤と白の2本がコンセントとしてきている場合、白を外してアース線に繋いだ場合。(添付画像参照)よろしくお願い致します。気になったのでどなたか教えてください。単相3線式の回路図などを見ると、真ん中の線は中性線と呼ばれ必ず接地されているそうですね。100V電源の場合は必ずコンセントの片方が中性線になっているとの事ですが、ここで疑問です。家電製品などによくアース線というものが付いています。)このアース線は、製品に静電気が溜まったり、漏電した際に感電しないように接地するものだという事ですが...続きを読むAベストアンサー>家電製品などによくアース線というものが付いています。)>>このアース線は、製品に静電気が溜まったり、漏電した際に感電しない>ように接地するものだという事ですが、100Vのコンセントは必ず>中性線が繋がっているのであれば、万が一漏電した場合や、静電気が>蓄積した場合でもこの中性線から大地に電気を逃がしてやれるのでは>ないのですか?まず色々なところに誤解がありますので1つずつご説明します。漏電は、電気を逃がしても解決しません。漏れてはいけないものです。火事や感電の原因になりますから。普通、何の対策もしなくても人体への危険はありません。火花が発火事故の火元になったりすることはありますから、それを防止するのに対策することはあります。機器から電荷を逃がすというより、どちらかと言えば人間から電荷を逃がします。導電性の靴を履き床を導電性にしたりします。電子部品なんかは導電性の袋に入れたりします。これは静電気による帯電で例えばICチップのピン間に何千ボルトという静電気由来の電圧がかかったりするのを防止する為です。次は家電製品についているアース線と、電源系統の中性線ですが、これは全く別のものです。アース線も電源系統の中性線は正しく接続すれば同電位です。内部の電源や昇圧された電源から給電されてしまったような場合、それを逃がす為の線です。内部の電源や昇圧された電源から給電されてしまっても、とりあえず電流はアース線を通って大地に逃げます。人間には電流はほとんど流れません。これで人間を守ろうというのです。ちなみにこれは3線式に限りません。>また極端な話、中性線=接地(アース)された線と考えると、>次のような感じの改造をしたとしても家電製品は普通に使えるのでしょうか?まともに動かないと思います。大地には抵抗がありまともに給電できない可能性が高いですね。仮にこれで家電を動かすだけの電気が流せたとしても、これは漏電になります。漏電遮断器が動作すると思います。>家電製品などによくアース線というものが付いています。)>>このアース線は、製品に静電気が溜まったり、漏電した際に感電しない>ように接地するものだという事ですが、100Vのコンセントは必ず>中性線が繋がっているのであれば、万が一漏電した場合や、静電気が>蓄積した場合でもこの中性線から大地に電気を逃がしてやれるのでは>ないのですか?まず色々なところに誤解がありますので1つずつご説明します。漏電は、電気を逃がしても解決しません。漏れてはいけ...続きを読む他の回答も見るQ三相200Vを単相200Vで使用したい三相200V電源を単相200V電源として使用したいのですが。三相200Vの場合,R(赤)S(白)T(黒)の3線が電源として配線されておりますが,単相200Vととして使用する場合,R-S,R-T,S-Tのいづれを取っても良いのでしょうか。以前にいづれかがアースに落ちている場合があると聞いたことがあり,この辺が不明なのですが。Aベストアンサーいくつか逆質問になります。単相200Vの負荷は何でしょうか。蛍光灯・水銀灯、エアコンなど。グループでしたら、三相電源に単相負荷をかけることは一般的に認められます。グループは、単相三線式の電源で使用することが基本であり、三相電源からの使用は認められません。前項の(a)であるとして、単相負荷の容量はどのくらいですか。三つに分割できますか。三相電源の接地形態はお分かりですか。S線が接地されている。V結線で、中性点接地。S線とT銭の中間で接地されている。ケースで単相負荷を取り出すには、三つに分割できる場合は、各相に均等になるように。ケースでは、電灯と共用されている変圧器の容量が大きいので、中性点が接地されている相につなぐ。電力会社との契約種別。