END現在と同じ位置に電柱を建替える〜その2〜2007年06月12日こんにちは。安井電気工事の安井健一です。今日も「元位置建替え」に関するお話です。新しい電柱を先に建てるることが前提の「電柱建替え」。「元位置建替え」では、現在ある電柱を抜かないと新しい電柱を建てることができません。原則的に元位置建替えでは建柱車が2台必要です。2台の建柱車をそれぞれ「建柱車A」、「建柱車B」、現在建っている電柱を「旧柱」、新しく建てる電柱を「新柱」として簡単に作業の流れを説明します。写真では右のブームが「建柱車A」、左のブームが「建柱車B」に相当します。1.建柱車Aで旧柱を仮支持します。2.仮支持後、旧柱を地上50cm程の高さの位置で切ります。3.切った旧柱を建柱車Aで移動させ、別の場所に仮置きします。4.仮置き中は、旧柱を建柱車Aで仮支持し続けます。5.建柱車Bで旧柱の地中部分を抜きます。6.建柱車Bで新柱用に穴を掘削します。7.建柱車Bで新柱を建柱します。8.新柱の建柱完了後、旧柱を新柱にワイワーロープ、荷締め器などで固定します。9.固定が完了したら、建柱車Aでの仮支持を終了します。以上の手順で元位置建替えの新柱が建柱できます。これらの作業は全て停電なしで行います。電線に電気が流れている状態での作業なので、細心の注意が必要です。この時点で、電線や装柱物はまだ旧柱に取付けられたままです。後日の停電作業でそれらを新柱に移動させます。http://先日、うちの会社の電気工事をお願いしたら、「だらんね〜か!こんなぐちゃぐちゃな配線を、電気を切らずにせ〜ってか!」とお叱りを受けてしまいました。ライフラインを切らずに工事をするってことは、大変ですね。青年会議所でもがんばっておられますが、仕事は当然のようにがんばっておられますね。http://追伸、なんか、誤解を与える文章になってしまいましたね。弊社の電気工事を担当されたのは、事務所改築工事をお願いした工務店さんの取引先電気工事の方です。外線を得意としておられる安井様とは違う業種の方です。誤解のないようにお願いいたします。END現在と同じ位置に電柱を建替える2007年06月07日こんにちは。安井電気工事の安井健一です。電柱の建替工事において現在、電柱が建っている位置に新しい電柱を建柱しなければならない時があります。私たちは、これを「元位置建替え」と呼んでいます。元位置建替えと言っても建替えには変わりありません。新しい電柱を建てなければ何も始まらないのです。元位置建替えでは新しい電柱を建てようとする場所に今の電柱が「ドーン」と居座っていることになります。やって新しい電柱を建てるのでしょう?答えは簡単?今ある電柱を抜き、そこへ新しい電柱を建てれば良いのです。