冷房編です!TwitterFacebookGoogle+はてブPocket先日、新住協の総会の際に昨年、当社にて床下エアコンの温度測定をした結果の論文を渡してもらいました。全ページで155ページにもなります。エアコンの設置例です。(名称は個人邸なので隠します)当社から床下エアコンを設置して頂いた3件の事案です。その中の一つで上の写真の図3?2のが上手くいってますので紹介をします。(現在は図3?4が増えてます)夏の温度測定です。8月9日から9月6日までです。9月6日から10月1日まです。この他に床下エアコン、リビングのエアコン、2階寝室のエアコンの各吹出し口の温度測定もして合計が11地点になっていますが吹出し口の温度表は省きます。「1階と床下では床下エアコン吹き出し温は改修後に2度ほど上がっています。リビングの温度は逆に2度ほど下がってます。床下エアコンを介して床下と1階の空気が循環しリビングの温度に影響を与えてると思われます。床下エアコン吹き出し温の振れ幅が改修後は少なくなっています。これは改修後に床下と1階の空気が循環し始め安定した運転状況となり床下エアコンが機能し始めたと思われる。ここで分かったことの整理ですが1.外気温度が36度ぐらいまで上がってもリビングは28度ぐらいをキープしてます。床下では改修後に24度ぐらいです。一定の温度なのが凄いです。2.湿度に関してはリビングは60%前後をキープしてます。床下に関しては70%前後になります。3.施工が悪いと床下でショートサーキットをになりエアコンの運転も強・弱を繰り返す結果になっています。条件は床下エアコンを24時間つけていただきました。気になる光熱費はオール電化の家庭で約12,000円程です。参考ブログやっぱり、高断熱住宅は凄いです。当社の裏側ではこんな地味な作業をしてます。Qpexで省エネを計算する家を建てる。