DIYこの記事を読んではたして何人の役に立つのだろうか・・・。(笑)まず井戸なんて持っている人が少ないので殆ど読まれない記事とはわかってはいますが、書いていこうと思います(笑)さて、私達は古屋付きの土地を購入したのですが、なんと井戸付き物件だったのです!前に住んでいらっしゃった方はすでにお空に行かれていらっしゃいまして、その方の親戚の方の話では井戸は井戸専用の電動ポンプで水を吸い上げ、散水やお風呂などに利用されていたらしいです。何年も使用していたら井戸ポンプが動かなくなり、そのまま放置されたとお話頂けました。井戸があるならぜひ使ってみたいです!スポンサーリンク古屋と一緒にあった井戸について近所の方のお話と、土地の所有者であった親戚の方のお話では、住んでいた方は最初に10m程度の井戸を業者に依頼して掘って利用していたそうです。その後家の近くで市の災害防止の貯水池工事を行ったところ井戸から水が出なくなってしまったそうで、市の負担で新たに水が出るまで井戸を掘ってもらったそうです。井戸の深さは100m近く!井戸ポンプが動作しないので修理、交換の見積もりを取ってもらう為に井戸業者さん2社ほど現地を見てもらったのですが、そのうちの1社は井戸の中にケーブルを落としていき、井戸の深さと水深を図ってもらえました。その結果は30cm程の幅の井戸で、深さはなんと約100m!深いところから水が出ていて、地上から20mほどの深さのところまで水が来ている事が判りました!そのため水中ポンプも地下20m辺りまで下の所にあるとの事です。井戸を掘る為の工事費はおそらく400万円以上はかかったんじゃないかと井戸屋さんも言ってましたね。井戸から水をくみ上げるポンプは深井戸用ポンプで、浅井戸用より高額なものになります。井戸から水が出ない症状について我が家の井戸ポンプの症状としては、電源入れて止水栓を開放するとすぐモーターが動き、水が出てくるときがあるんだけど、次の日やるとモーターが全く動かない時がある。ポンプ動作が不定期でした。モーター動作時は音も変ではなく、水量も十分なのです。なると電気部分は通じていて、他の原因ではないかなと想像していました。今回井戸専門の会社2社に見積もりをお願いする為に井戸を見てもらったのですが、2社とも深井戸ポンプは交換が前提。井戸の掃除も含め50万~100万はかかるという話でした。来てもらって言うのも何ですが。2社とも井戸ポンプの様子を少しも見ようとせず、井戸の深さのみ見ようとしてたのが凄い違和感があったんです。1社に関しては井戸の中を見るからと言ってバールで蓋を壊していいかと聞いてきました。こちらからは電源を入れるとポンプが動いたり動かなかったりすると症状を伝えていたのにもかかわらず、初めから状態を見ず井戸ポンプの故障であり交換が必要で井戸内の掃除も必要と言ってきていました。普通車でもバイクでもそうだけど、なにか不具合があればまずは原因特定の為の確認をして、どこに不具合がありそうかある程度特定してから、修理の見積もりを出すのがセオリーです。それをやらないのは自分的には納得できない。自分でどうにかなるか調べてチャレンジする事を決意です。井戸について調べてみた井戸についてある程度知らないと直したくても検討が付きません。井戸ポンプの構造についてまずはネットで深井戸ポンプの構造について検索してみました。有限会社クリーシステムさんのサイトより引用ネットで調べた構造としては井戸から水中ポンプのモーターによって組み上げられた水はまず圧力タンクに入ります。圧力タンクには空気が入っていて、水と共にこの空気を圧縮することによって井戸ポンプの吐き出す圧力を確保し、ポンプが停止中は次にポンプが起動するまで間の水を供給するようになるようです。圧力タンク内の圧力がある一定以上になると、圧力スイッチの接点が解放になり、井戸ポンプのモーターが停止し、圧力タンクの圧力が下がってくると、圧力スイッチの接点が閉じてモーターが回るようになっています。井戸ポンプドットコムで販売されているリセール(中古)品の販売状況を見てみると、基盤部分が生きていていれば、十分使用できるとの事で消耗部品を交換済の製品を販売しています。交換部品は「圧力スイッチ・フロースイッチ・リレー・タンク」としているので、不具合で多いのはこれらの部品であり、交換すれば使用できるのではと想定しました。リンク先の下の方に「故障診断」というPDFファイルがあります。ポンプが動かないという部分では最初に圧力スイッチを原因としてあげられています。水を止めてもモーターが止まらなくなってしまった事象ですが、参考になるかも知れません。圧力スイッチの調整方法が紹介されていたので参考になりました!実際に井戸ポンプを見ていじってみた井戸ポンプはけして新しい製品ではないので品番でググってみてもマニュアルはありませんでした。井戸ポンプの配線状況を確認する為に基盤部分のケースを外してみました。下に写っているのはおそらく圧力スイッチだな。アースの処理や断線していそうな部分は見受けられず。基盤の状態は綺麗でヒューズも飛んでいる様子は見た目上はなし。テスター当てずに他の原因を探ります。基盤下にある圧力スイッチのケースを外してみました。圧力スイッチの上部にあるネジでバネの調整ができるので、さっそく圧力が下がった状態でも作動するようにドライバーで緩めてみました。止水栓を開けてみると・・・。モーターが動き出し、水が出た!!!その後、何度も水を止めたり出したり繰り返しても問題ないことが判りました!結局は圧力タンクの圧力が新品の状態より下がってしまい、圧力スイッチのモーターが作動する設定圧力になっても作動しない状態だったようです。圧力スイッチが閉じるまでの圧力設定を下げることで、モーターが動くようになりました。タンク圧力が下がっている事には変わりはないので根本的な解決にはなっていないのですが、まだ井戸ポンプが動くのに全部交換は勿体ないですよね!なんだよー、ネジ1本回すだけで動くようになるんじゃん。井戸屋めー!って怒りたくもなりますが、井戸屋さんは元々需要が少ない業界ですから、大きな金額を動かさないと生活できないですよね。高額見積もりにして、それでもOKという人を相手にしないといけないんだろうな・・・。お金を稼ぐという事は大変という事を実感。知識があるかないかで何十万も金額が判るという事も実感です。我が家はローコスト住宅に分類できる価格帯で注文住宅を購入しました。土地にお金をかけたので建物関係は費用を抑えていった為です。...記事を読む【入居前Web内覧会】主張しないキッチンこそが部屋を広く見せます!我が家の基本は大体が相太が検討して鉄子に提案し、鉄子がOKであれば採用するというやり方で家作りを進めてきました。要するに判断権は実は...記事を読む子供が小さい時に家を建てるのは危険と感じた理由とは?こんにちは。現在2歳の子供を子育て中ですが、乳児のときは何もできなかったのに、少しずつ物を運んだり、トーマスのキャラクター...記事を読むローコストでも冬に暖かい家を作る一番簡単な方法とは?こんにちは。注文住宅で重視する点は何でしょうか。我が家のコンセプトはローコストで光熱費の安い家を目指しました。住宅展示場でよく見るのが、全室床暖房で...記事を読む邪魔なパイプスペースを隠す画期的?な裏ワザとは?相太&鉄子の家ではちょっとした工夫を色々と取り入れているつもりです。今回はPS(パイプスペース)のお話。最初PSってなんだそ...記事を読む【光熱費節約DIY】雨水タンクを太陽熱温水器にしてみた。私達は新築戸建てを注文住宅で建てましたが、当初は太陽光発電など自然エネルギーを使用して光熱費を抑えたいという構想がありました。タンクを太陽熱温水器にしてみた。雨水タンクを太陽熱温水器に代用できないかというアイデアを元に、さっそく実行に移すことにしました。我が家でもこの強烈な寒気で...記事を読む壁がない洗面室にタオル掛けを設置する裏ワザ!皆さん手を洗った後に拭くタオルやお風呂から上がった後に使うバスタオル。PMyome-03さん最初工務店の営業さんからは井戸は古屋と一緒に撤去されるんですよね?って聞かれましたが、いやいやいやいや!残しますと答えました(笑)100V電源にて稼働する井戸なので、停電すると家からの電力では使えないですね(^_^;)でも我が家は発電機を持っているので災害時も大丈夫です(笑)直したといってもネジを数回転回しただけなんですけどね・・・。AMこんにちは我が家にも井戸があります。家を新築した時も残したのですが、停電した時に使いたいと思って太陽光の非常用コンセントにつないで確認したら、動きませんでした。パワコンは最大1500Wまでとなっていますが、ポンプを確認したら550Wとなっていたので問題ないはずです。そこで出力2000W(VA)の発電機で試したのですが、やはりだめでした。ググってみたら突入電流が4~5倍になると書いてありました。^ω^)・・・あきらめきれないので、電気自動車のパワコン(1500W)につないだら動きました、何故動くのかわかりませんが、取りあえず良しとしました。相太さんもぜひ確認してみて下さい。AMK様コメント頂きましてありがとうございます!まさか井戸仲間がいらっしゃるとは驚きです(笑)発電機で動かない可能性があるとは盲点でした。ポンプ起動時の突入電流が書いてあるサイトを私もいくつか見ました。電気関係に詳しくないので正しい事はいえないのですが、まずは我が家の発電機でも試してみたいと思います!(もう3年以上発電機を動かしてないのでキャブの清掃からかな・・・。我が家は残念ながら井戸はありませんがきっと世界のどこかで誰かの役に立つと思います!ブログ読んでると相太さんのお人柄がなんとなくわかります(笑)優しくてバイタリティー溢れる方なのかなぁ。畑だったり山間部では一般的に井戸が使われているようです。井戸ポンプを備えているところを見かけます。お風呂の水として使ってますが、水道水より肌障りがよいですね。コメントをキャンセル名前・コメントが入力必須となります。名前サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。相鉄線沿線で家を購入することになった夫婦です。基本のブログ管理は鉄子で文章は通勤途中に相太が行ってくつもりです。