2019年7月18日エアコン工事ツイートシェアはてブ送るPocketこんにちはヒロさんです。今日は北九州市二島にてエアコン取り付けおよびガスチャージを行いました。「え、どうしてガスチャージが必要?」と思うでしょう。それは、素人の人にエアコン取り外し頼んだらこういうことになるかもしれないと覚えておいてね。基本、ちゃんと工事すればガス不足は起きないのです。今日のポイント壁に穴あけとエアコン取り付けエアコン取り外しはプロに任せようエアコンのガスチャージの料金は?エアコンからガスが抜ける原因とは?【3HD】ヒロさんに電話するヒロさんにつながります。室外機パイプに霜がついていること。室内機吹き出し口からの風が20度以下にならない。室外機のファンが回っている。いいね:壁に穴あけとエアコン取り付け長く住んでいるおうちですが、二階にはエアコンを取り付けたことがないそうです。エアコン用コンセントはついていますが、壁に穴は空いていません。筋交い(建物を補強するための壁の中の垂木、一般的に斜めに入っている。)は入っていなくて、真っ直ぐに孔を開けることができました。若松区エアコン工事エアコンの室外機は簡易ベランダに設置このベランダはおそらく植物の鉢植えを置くためのものかもしれません。エアコン室外機を置くだけの強度もあるようです。エアコン取り外しはプロに任せようエアコンの室内機と室外機をパイプで繋いでガス圧を測ってみます。この季節だと0.7Mpa(メガパスカル)くらいはないと正常に冷えません。実際に計測した数値は0.1Mpaでした。お客様にお尋ねしました。ヒロさんどなたに取り外し頼まれましたか?ご主人さんのお客様:運送屋さんです。「ちょっとだけガスが抜けたかも」といっていました。ヒロさんいやいや、「ちょっとだけ」どころではなくて、「ほとんど」ぬけていますよ。いうことで、ガスチャージ確定です。エアコンガスの圧力が0.1から1Mpaに。エアコンを試運転すると冷たい風が復活しました。エアコンの設定温度が18度のところ、温度計で室内機吹き出しの風を測ると16度。これで正常運転確認できました。2万円程度*ガスチャージする前にガス漏れの原因を特定し、再び漏れないようにします。エアコンのガス補充は【3HD】ヒロさんまで。【3HD】ヒロさんに電話するヒロさんにつながります。わかり易いのは、室外機パイプに霜がついていること。室内機吹き出し口からの風が20度以下にならない。室外機のファンが回っている。室外機パイプに霜がついていること。サイクル内に十分のガスがないと、冷媒ガスが循環できなくて冷熱の偏りができます。それが、コンプレッサーから出ようとしたガスが出口だけを冷やして、霜となるわけです。八幡西区にて室内機吹き出し口からの風が20度以下にならない。ガスが不足していると、20度までなら冷えるけど、それ以上冷えないということがあります。設定温度を最低の18度や17度にしていてもという条件です。これはある程度ガスが残っていますが、最大限の能力が出ていないということです。この場合も、ガスを補充すれば20度の壁をぶち壊して😡くれます。中間市にて室外機のファンが回っている。エアコンが冷えないのは大きく分けて2つの理由があります。ガス不足あるいはガスがない。一つは基板が壊れている。ガス不足の場合はガスを補充すればまた冷えるようになります。このとき注目してほしいのは室外機のファンが回っているかということ。ファンが回っている=基板は壊れていない。冷房か暖房運転にしてもファンが回らない、あるいはすぐに止まる=基板の故障しかし、基板が壊れていたら基板を交換しなければなりません。これはヒロさんとこではやっていません。エアコンからガスが抜ける原因とは?上の例のように、外したのが知識や経験、ツールなしの素人の方が取り外してしまった。バルブゴムの経年劣化。以上の理由が考えられます。エアコンバルブゴムの経年劣化とは?動画ありエアコンのサイクル内で唯一弱い部分があります。それは、バルブゴムの部分です。このバルブは室外機のコンプレッサーにつながっており、冷媒ガスのサイクル内への放出のためにあります。エアコン室外機が製造された時はこのバルブを締めて、ガスがコンプレッサー及び室外機のサイクル内に封入された状態になります。エアコンを取り付ける職人さんがパイプを取り付けるとそのバルブを開けて室内機にもガスが通るようになるのです。このバルブに使われているのはゴムなのでそれが劣化すると縮んでガスが漏れるということになります。八幡西区にてしかしながら、このバルブはナットで締めてあります。それは、ガス漏れ防止にもなっています。この袋ナットが固く締めてあれば、ガス漏れを防ぐことができます。バルブ部分からガスが漏れたということは、袋ナットが固く締められていなかった、それはつまり、工事の手落ちということになります。北九州市八幡西区にて今回ガス不足と診断したエアコンはまさにこのタイプでした。エアコンのガスチャージは【3HD】ヒロさんまで。【3HD】ヒロさんに電話するヒロさんにつながります。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。デンキへご相談ください。業務用エアコン交換工事の代表作。二階にエアコン取り付け、室外機は地面置き。「エアコン室外機移動」で老人の怪我防止に先手を打つリフォーム。USヒロさんこんにちは。水巻町に住んでいます。目標は「頼りになる電気屋さんを目指すこと。