(普通)汽力発電所のボイラ及びその付属設備に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。蒸気ドラムは,内部に蒸気部と水部をもち,気水分離器によって蒸発管からの気水を分離させるものであり,自然循環ボイラ,強制循環ボイラに用いられるが貫流ボイラでは必要としない。節炭器は,煙道ガスの余熱を利用してボイラ給水を飽和温度以上に加熱することによって,ボイラ効率を高める熱交換器である。空気予熱器は,煙道ガスの排熱を燃焼用空気に回収し,ボイラ効率を高める熱交換器である。通風装置は,燃焼に必要な空気をボイラに供給するとともに発生した燃焼ガスをボイラから排出するものである。通風方式には,煙突だけによる自然通風と,送風機を用いた強制通風とがある。安全弁は,ボイラの使用圧力を制限する装置としてドラム,過熱器,再熱器などに設置され,蒸気圧力が所定の値を超えたときに弁体が開く。煙道の概略フローを図1を示します。それぞれの役割は下記の通りです。:蒸気と水を気水分離器によって分離させるもの。超高圧の貫流ボイラでは水と蒸気の密度差が小さいため,ドラムでは分離できない。:燃料を燃焼し,水に熱量を与える装置。{NO_{x}}\)を取り除く装置。:燃焼排ガスに含まれるばいじんを静電気の力で回収する装置。{SO_{x}}\)を取り除く装置。石灰石膏法が最も多い。:ボイラからの燃焼排ガスを煙突で送り出す通風機。:(2)(1):正しい問題文の通りです。蒸気ドラムは,内部に蒸気部と水部をもち,気水分離器によって蒸発管からの気水を分離させます。給水圧力が超高圧になると気水分離ができなくなるため,貫流ボイラでは水質の管理を十分に行う必要があります。(2):誤り節炭器は,煙道ガスの余熱を利用してボイラ給水を加熱しますが,飽和温度以上になることはありません。(3):正しい問題文の通り,空気予熱器は,煙道ガスの排熱を燃焼用空気に回収し,ボイラ効率を高める熱交換器です。(4):正しい問題文の通りです。通風方式には,煙突だけによる自然通風と,送風機を用いた強制通風とがありますが,現在の発電所で使用されているような大型ボイラでは十分な燃焼用空気を確保するために強制通風方式を利用しています。(5):正しい問題文の通り,安全弁は,ボイラの使用圧力を制限する装置としてドラム,過熱器,再熱器などに設置され,蒸気圧力が所定の値を超えたときに弁体が開く仕組みとなっています。[H28:問4]原子力発電における核燃料サイクルに関する空欄穴埋問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。