解釈」に基づく避雷器等の施設に関する記述である。文中の\(\fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$}\)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。高圧及び特別高圧の電路中,次に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には,避雷器を施設すること。発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。次のいずれかに該当する場合は,上記aによらないことができる。}\)を超える特別高圧電路において,同一の母線に常時接続されている架空電線路の数が,回線数が7以下の場合にあっては5以上,回線数が8以上の場合にあっては4以上のとき,これらの場合において,同一支持物に2回線以上の架空電線が施設されているときは,架空電線路の数は1として計算する。}\)接地工事を施すこと。高圧架空電線路に施設する避雷器(上記aにより施設するものを除く。2018(2008)「高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事」の「2.技術的規定」により施設する場合,接地抵抗値が10Ω以下という規定によらないことができる。}\)接地工事が施された変圧器(高圧巻線と低圧巻線との間に金属製の混触防止板を有し,高圧電路と非接地の低圧電路を結合する変圧器を除く。}\)以下で良いとされるなど限定的に規定されている。解釈第37条からの出題です。地絡遮断装置の設置の例外規定に関する記述で,なぜか60Vが基準となっています。他の数字も変わった数字が多いので,個別に理解しておかなければならない条文です。【解答】(1)解答:チ電気設備技術基準の解釈第37条第1項の二の通り,「配電用変圧器」となります。(3)解答:イ電気設備技術基準の解釈第37条第2項の一の通り,「短い」となります。