午後1時、ミニショベルとオペレーターさんが現場に到着。ミニショベルの爪なら敷き詰まった石も掘り起こせるので、ガリガリと掘り進んで行けます。穴の底から水が湧き出ているので、オペレーターさんも中の様子が分らず、掘りにくそうです。水のせいで関係ない部分の土も崩れてきます。中の様子を伺いながら、少しずつ掘り進んで行きます。掘り続けること約1時間、2m45cmまで掘れました!穴が崩れてこないうちに電柱を入れます!新電柱が建ちました!根入れ深さもOKです!電柱の傾斜・向きを調整した後、土砂を埋め戻します。新電柱の建柱完了です。作業完了ではありません。新電柱で折損柱を倒れないように支持しなければなりません。あと一息です(つづく)。Comment(0)電柱折損事故【再び】〜その2〜2008年03月01日こんにちは。安井電気工事の安井健一です。作業手順は現場の事故状況に左右されるので、毎回同じとは限りません。前回の折損事故での作業手順は、1.折損電柱の地中埋設部を抜き取る。2.電柱が元あった位置に新柱を建柱する。3.配電線を停電させる。4.電線を折損柱から新柱に移設する。5.折損柱を撤去し、配電線を復電する。今回(本日)の作業手順は、以下の通りです。1.折損電柱のすぐ隣りに新柱を建柱する。2.新柱で折損電柱を支持し、倒れないようにする。今回は(電線の移設)=(配電線の停電)が本日中にできません。停電による電線移設作業は後日となります。電線の移設ができませんから、折損電柱の撤去もできません。そこで新しく建てた電柱を利用して、折損電柱が倒れないよう処置します。建柱車のアースオーガで新柱用の穴を掘削開始します。今回も建柱する電柱の長さは14mです。深さ2m45cmの穴を掘ることになります。深さ2m近くまでは比較的軟らかいのですが、2mを超えると、急に固くなります。握りこぶし〜サッカーボール大の石が隙間無くびっしりと敷き詰まっています。このような地盤ではアースオーガがあまり役に立ちません。深さ2mを超えたとたん、殆んど掘り進まなくなりました。海の近くなので底から水が出てきます。晴れてるのに・・・これでは、穴の中の様子も分りません。アースオーガでは掘り進むことができなくなりました。(どれだけグリグリやっても下に入って行かないんデス・・・)この調子じゃ電柱が建たないよ〜。何とかしないと・・・(つづく)。http://建柱作業お疲れ様です。コメント書き込み2回目です。安井電気工事さんと同じような工事会社で事務をしております。現場の方の苦労も良くわかります。http://オリーブさまコメントありがとうございます。アースオーガーで掘削できないことは残念ながらあります。大きな石があるとか、小さい石でも隙間無く並んでいるとか、そんな場合は入っていかないですね。白山市内ではそのようなアースオーガーの苦手な地盤が多いです。