解釈」における,高圧屋側電線路を施設する場合の記述の一部である。高圧屋側電線路は,次により施設すること。}\)場所に施設すること。}\)には,接触防護措置を施すこと。{m}\))以下とし,かつ,その被覆を損傷しないように取り付けること。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。解釈111条からの出題です。{m}\)は有り得ないぐらいが類推できればと思います。解答:(2)(ア)電気設備技術基準の解釈第111条第2項一の通り,展開したとなります。(イ)電気設備技術基準の解釈第111条第2項三~五の通り,ケーブルとなります。(ウ)電気設備技術基準の解釈第111条第2項五の通り,2mとなります。(エ)電気設備技術基準の解釈第111条第2項五の通り,6mとなります。<電気設備技術基準の解釈第111条(抜粋)>高圧屋側電線路(高圧引込線の屋側部分を除く。以下この節において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、施設することができる。1構内又は同一基礎構造物及びこれに構築された複数の建物並びに構造的に一体化した1つの建物(以下この条において「1構内等」という。高圧屋側電線路は、次の各号により施設すること。(ア)展開した場所に施設すること。第145条第2項の規定に準じて施設すること。電線は、(イ)ケーブルであること。(イ)ケーブルには、接触防護措置を施すこと。(イ)ケーブルを造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、ケーブルの支持点間の距離を(ウ)2m(垂直に取り付ける場合は、(エ)6m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。ケーブルをちょう架用線にちょう架して施設する場合は、第67条(第一号ホを除く。)の規定に準じて施設するとともに、電線が高圧屋側電線路を施設する造営材に接触しないように施設すること。電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、これらのものの防食措置を施した部分及び大地との間の電気抵抗値が10Ω以下である部分を除き、A種接地工事(接触防護措置を施す場合は、D種接地工事)を施すこと。水管、ガス管若しくはこれらに類するものとが接近又は交差する場合における、高圧屋側電線路の電線とこれらのものとの離隔距離は、0.15m以上であること。前項の場合を除き、高圧屋側電線路の電線が他の工作物(その高圧屋側電線路を施設する造営物に施設する他の高圧屋側電線並びに架空電線及び屋上電線を除く。以下この条において同じ。)と接近する場合における、高圧屋側電線路の電線とこれらのものとの離隔距離は、0.3m以上であること。高圧屋側電線路の電線と他の工作物との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けて施設する場合、又は高圧屋側電線路の電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて施設する場合は、第3項及び第4項の規定によらないことができる。解釈」に基づく,保護協調に関する空欄穴埋問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。