(やや易しい)次の文章は,変電所機器の耐震設計に関する記述である。文中の\(\fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$}\)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。}\)程度であり,高電圧の機器になるほど低くなる。}\)耐震設計を採用する必要がある。{m/s^{2}}\)の共振正弦3波を架台下端に印加する手法が用いられる。}\)の条件によっては個別検討となる場合もある。{m/s^{2}}\)である。}\)の大きさなどから決まり,耐震構造上は十分な強度を有している。}\)については,破断した際に本体の滑動が生じるおそれがあるため,強度を十分に確保することが必要である。{Hz}\)であり,過去の地震データの振動数も同範囲にあるので,耐震対策を十分に打つ必要があります。変電所では水平加速度のみを考慮しますが,これは鉛直加速度が水平加速度に比べ半分程度であり,影響が少ないと考えられているからです。m/s^{2}}\)の動的設計を採用します。・波形は共振の正弦3波を採用します。(共振が最も厳しい条件となります。m/s^{2}}\)の静的設計を採用します。・波形は共振の正弦3波を採用し,ブッシングポケット下端に印加します。昔は静的設計を採用していましたが,高電圧・高圧化に伴う機器の大型化が進み,動的設計を採用するようになりました。大きな電流が流れるため,大きな磁界が発生し,結果大きな力が機器に加わります。(ト)架台ケーブル等は架台で支えて布設することがあります。変電所で採用している耐震設計の方法を擬共振法と言います。(ワ)アンカーボルト変圧器を地面に置いた後,そこから動かないようにアンカーボルトを打ちますが,アンカーボルトには地震時に非常に大きな力が加わり,その水平加速度に耐える能力が求められます。物体の固有振動数と地震の固有振動数が一致すると,振幅がさらに大きくなる現象です。{Hz}\)の範囲内になっています。(2)解答:レ解答候補は(ヌ)擬共振,(レ)共振になると思います。変電機器で採用されているのは擬共振法ですが,擬共振を起こすという日本語はありません。(3)解答:ル解答候補は(ニ)静的,(チ)過渡的,(ル)動的になると思いますが,ワンポイント解説「1.変電設備での耐震設計」の通り,がいし形機器では動的設計を採用します。m/s^{2}}\)です。\)と混同しないように注意が必要です。m/s^{2}}\)です。]\)と混同しないように注意が必要です。(6)解答:ヘ解答候補は(ヘ)地盤,(ト)架台になると思いますが,耐震設計で重要となってくるのは基礎です。(7)解答:ニ解答候補は(ニ)静的,(チ)過渡的,(ル)動的になると思いますが,ワンポイント解説「1.変電設備での耐震設計」の通り,変圧器本体では静的設計を採用します。(8)解答:ホ解答候補は(ホ)短絡電磁力,(カ)風圧になると思いますが,変圧器としてより影響が大きいのは短絡電磁力です。(9)解答:ワ題意より,解答候補は(ワ)アンカーボルトのみになると思います。直流送電の適用箇所に関する空欄穴埋問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。