ブラウザに時間ごとの総電力量をグラフ表示します。形式でメモリに保存しますので別途解析の際にも役立ちます。ヶ所分の電力量パルス入力が可能です(表示は全体の電力総量)。コントローラへの同時アクセスは5クライアントまでOK。各種設定もブラウザからOK。※クリックで拡大できます。青:比較日のデータ)。比較日には2年前までの任意の日を指定できます。時間ごとの目標値を設定でき(赤ライン)、これを超えると指定の警報装置へ信号が出力されます。通信、シリアル通信(4ch)をサポートします。セルフチェック、オートリブート機能を持ち、メンテナンスフリーでの管理を提供します。電気料金を下げるには使用電力量を少なくすることはもちろんですが、基本料金を下げることも重要です。100)で計算されます。節電努力によって契約電力を下げることが、基本料金の値下げに大きくつながります。この契約電力は、過去1年間の最大需要電力(デマンド値)で決まります。デマンド値とは?高圧受電のユーザーに設置される電力量計にはデマンド計が組み込まれています。分デマンド値)を計測します。分デマンド値が計測されていることになりますが、このうちの最大の値がその月の最大需要電力=デマンド値になります。ヶ月のデマンド値の中で最も大きい値が基本料金の計算基準となります。年間そのデマンド値が適用された基本料金となってしまいます。分デマンド値をもとに新たに契約電力変更の協議が行なわれます。電気料金の詳細は東京電力ホームページをご覧ください。デマンド値の概念は各電力会社共通です。分デマンド値の最大値が目標を上回らないように監視したり、上回る予測がなされた時に遮断制御をするなど、契約電力をしっかり管理します。※クリックで拡大できます。分単位で計測して折線グラフとして表示します(水色線)。分デマンド値)がどうなるかを予測して表示します(水色線の延長の白色線)。分時点での使用電力量がちょうど目標電力値となる基準電力ライン(緑色線)が表示されています。分デマンド値の状態をひと目で把握することができます。それぞれの時間ごとの使用電力量に限度値を設定しておくと、その時間内の実際の使用量が設定値を超えた時点で警報を発します。分デマンド値があらかじめ設定した値を超えることが予測された時点で警報を発します。設定を超える予測が「第2警報」です。警報の出力場所1ブラウザ画面ブラウザの監視画面上に状態を示すアイコンを表示します(状態により変化します)。警報出力コントローラから警報信号を出力します。警報ランプ、放送設備などを動作させることができます。3音声出力コントローラの音声出力端子から直接警報メッセージ(固定)を発声します。青:比較日のデータ)。比較には2年前までの任意の週・月を指定できます。個の遮断制御信号を出力して空調や照明の運転を停止できます。遮断制御信号は各負荷に対して遮断順位や復旧順位を設定することができます。連携することが必要となる現場や、入出力点数の拡大等、現場の要求に応じて下記のような入出力仕様の拡張が可能です。集中モニタリングすることができます。表示するだけでなく、警報メールを指定メールアドレスに送信できますので、担当者が外出時でもどの建物が警報状態なのかがわかります。グラフレポートの自動生成と出力が可能です。Ecokit』はその実力を発揮します。全体の消費電力とデマンドを監視するシステムの例です。Ecokit』を連携させてそれぞれのデータを収集・レポート化します。核にしたシステム展開が可能で、データ収集方法、グラフ表示方法、データファイル化など、お客様ご要望に沿った構築が可能です。各種センサのデータ収集と表示ダウンロード関連商品お問い合わせ各種製品やソリューションについての詳細、ご要望など、お気軽にご連絡ください。