ランニングコストを適正化するビルメンテナンスをご案内。某居酒屋様で地下水槽の点検口の上にガス配管が乗ってしまい点検口が開かず切り回し工事を実施しました。after弊社の会社案内をリニューアル中です。久しぶりに会社案内をリニューアルしてますすこし集中して会社案内を作り上げたいものですがなかなか、目先の仕事で手がつきません今週中には何とか終わらせます。́;ω;`)神宮前のビルで増圧ポンプ故障で断水2020年2月17日1年前に弊社で交換した増圧ポンプの基盤が何らかの原因で(現在メーカーが究明中)故障し、断水となってしまいました。なんとかメーカーエンジニアが対応いただき基板交換で修理完了しました。早く基板故障の原因がわかってほしいものです。下高井戸の高齢者住宅でマンホールのふたが割れたようで急ぎで交換を実施しました。通常は耐荷重は2tのところ耐荷重500kgでしたのでトラックが乗ると割れてしまいます。今回は耐荷重2t用を設置しました。東京都江戸川区の新築老人ホームで駐車場と居住エリアとの間に目隠しフェンスを新設したいとのご要望がありました。車が駐車する際に危険なことと、防犯上の観点から設計しご提案いたします。東京都町田市の高齢者住宅でガス給湯器が経年劣化で故障し交換を致しました。今は快適に給湯が使用できています。横浜市上大岡の高齢者住宅の洗面用電気温水器を交換しました。故障原因はバイブレーションが起こったためです。逃し弁を交換しても治まらず止水栓を止めるとバイブレーションが止まりましたので本体交換を実施し改善されました。居室内の電気温水器なため数日間は居住者さまにはご不便をお掛けしましたが無事に復旧できて良かったです。屋上のボイラー系統の給湯管より漏水!緊急対応を実施しました。弊社のQRコードができました。遅くなりましたがやっとQRを名刺に入りました!!今後ともよろしくお願いいたします。弊社オフィシャルサイト海老名市の高齢者住宅でトイレのドアノブ修理2020年2月11日トイレのドアノブなんですが、高齢者住宅ではあまり使用しない特殊なドアノブで注文してから約10日間納品までにかかりました。故障原因は、ドアノブ内の鋳物製品が折れてました。利用者の方々にはご面倒をおかけしましたが、無事交換が完了しました。みなさんとても喜んでおりました。今後もこのような細かな作業でもより迅速に対応していきます。弊社の会社案内をリニューアル中です。