一発合格するための10年分のノウハウと最新の傾向を掲載。配線図を最小限の時間で複線図に書き上げる効果的な方法を紹介。はじめ大阪など遠方からの出席者がいます。確かに、配線がきちんとなされているかを検査するためのツールとしてなかなか興味深いものです。このチェッカーにはLEDを利用することによって極性を間違った時には点灯しない作りになっている。説明書には本製品では「パイロットランプ」「200V回路」「アース回路」の配線確認はできません。苦労するのは「パイロットランプ同時点滅」や「パイロットランプ常時点灯」などパイロットランプが絡んでくる問題です。ECQ講習会でもこの同時点滅の問題は多くの人にとって結線間違いの多いものです。合格配線チェッカーでパイロットランプの問題も動作確認ができるなら大変助かるものです。パイロットランプを改造して合格配線チェッカーが使えるようにするそこで、パイロットランプの中をLEDに入れ替えることにします。正規のパイロットランプの中は豆球と抵抗が接続された構造になっています。この抵抗を測ってみると、55.9kΩもあります。これほどの抵抗があれば配線チェッカーの電池電源3Vでは球が点灯しないと言えます。そこで、この抵抗付きの豆球を取り外してLED球に変更して3Vでも点灯するようにします。この変更したパイロットランプ(LED)を使って同時点滅の問題の動作確認をしてみました。見事、スイッチを入れるとパイロットランプ(LED)と引掛けシーリング、レセプタクルと同時点滅しました。これではいせんが正確にできていることは確認できました。