株式会社オカムラ|カタログJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。パスボックス337338お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。容易なセルフセッティング式クリーンブースです。お客様自身が組立できるキット式で特殊工具を必要としません。●部材の標準化により、受注後1週間で納品できます。約30%コストダウンしました。(当社比)●2名で作業した場合、組立時間は15分以内で完成します。最適なクリーンブースです。製品コードL7H4L1PL7H4L2PL7H4L3PL7H4L4P型式SS-CB-1200FSS-CB-1800FSS-CB-2000FSS-CB-2500F清浄度ISO-6(クラス1000)風量(m3/min)約3約5約10約15フィルターユニットMAC-IIA-30MAC-IIA-50MAC-IIA-100MAC-IIA-150循環回数(回/時)約83約69約83約90電源AC100V1φ50[60]Hz消費電力(W)28[36]43[46]98[114]150[160]重量(kg)約41約50約59約100構造:フレーム31□鋼板製角パイプ焼付塗装40□鋼板製角パイプ焼付塗装その他周囲/天井:帯電防止ビニールカーテンt0.2電源コード(5m、プラグ2PE付)本体価格¥300,000¥350,000¥400,000¥600,000※フィルターユニットの詳細については、別途お問い合わせください。■仕様■寸法図2000WD(H)ビニールカーテン(帯電防止)ファスナー式出入口ビニールカーテン取付フレーム組立組立キット部品点数を最小限に抑えたキットです。(フィルターユニット、フレーム、ビニールカーテン、蝶ネジ)柱と一体の三角補強板に梁をのせ、蝶ネジで固定します。ビニールカーテンはファスナーを開けフィルターユニットの開口部を合わせて、上から被せます。フランジ、支持架台*電磁ロック動作は片側扉開時に反対側扉は施錠します。(扉同士のインタ-ロック)尚、停電時及び電磁ロック解錠スイッチにより電磁ロックは解錠します。*EPB-06型は機械式ロックです。*電磁ロックは表示灯、およびブザ-での警報付です。*取付用フランジは一体型または分割型をご指定ください。■06型標準パスボックス●価格は税抜き価格です。消費税を別途承ります。配線工事費は含まれておりません。