コア断面積を増やし1mA〜100Aのワイドレンジをカバー。・720:1の変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。・出力端子は(φ2.36×9l)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。・パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。大量ロット・取引条件についてご相談ください。商品を大量にご購入いただく場合、価格や納期のご相談を承ります。お取り引き条件等については個別に相談とさせていただきます。(K)特性図参照(リニアセンサとしての利用は(K)特性がフラットな領域を使用してください。約75g備考(1)出力電圧は、貫通電流/負荷抵抗/結合係数(K)等のパラメーターにより変化します。各特性図をよく吟味して使用条件を設定してください。(2)結合係数(K)値が0.9以下での使用は製品個体差が出やすい領域となるため、充分なマージンを持ってご使用ください。(3)通電中の二次側開放は高電圧が発生する場合があり危険ですし、故障の原因になります。(4)基本的には50/60Hzでご使用いただく製品ですが、高周波でご使用の場合は、CTの発熱にご注意ください。大量にご購入いただく場合、価格や納期のご相談を承ります。お取り引き条件等については個別に相談とさせていただきます。お問合せプライバシーポリシーサイトマップこのページの先頭に戻るhidden。