(10000kV·A以上)、中型(1000-10000kV·A)、小型(1000kV·A及以下)》。35kV变电站。Dyn11联结组。250MV.A。的LGJ型钢芯铝绞线。70的LGJ型钢芯铝绞线在25°C、30°C时的载流量为275A、259A,大于40.72A,故满足条件。=40KA符合要求。利用公式,式中为(1.5~3),即=2==57.74A,=1.3,=1,=0.8,=200A/5A,因此过电流�;ざ鞯缌�=A=2.35A因此过电流�;ざ鞯缌髡ㄎ�3A。利用式==0.55KA,因此其�;ち槊粝凳�==2.93>1.5满足其�;ち槊粝凳�1.5的要求。请勿作他用。