さくま弊社は機械器具製造業の工場で、し尿と厨房の合併浄化槽のみ運用しておりましたがこのたび塗装設備導入に伴い、排水処理設備を導入し、特定施設の新設扱いとなる事で放流水の基準値がかなり厳しくなってしまいました。行政には、浄化槽と、塗装排水設備で併せて基準値を満たせるという事で許可はもらっています。管理をした上でですが、結果が悪いようであれば、日や時間を変えられないか等考えております。(微生物等の影響により、一時的に数値が高く出てしまう場合もあると思うので。)そこで心配になるのがパックテストの信頼性です。パックテストと公定法のどの程度の相関性があるのでしょうか。業者採水と合わせてパックテストによる測定を何度か行えば、相関性もわかってくるのですが、もしご存知の方がいれば、お教えいただきたいと考えています。(ZWlfa2fさくま様パックテストの信頼性は、参考程度として活用する方がいいと思います。検体の成分による阻害や色による発色誤差が考えられると思います。詳しくは、メーカーのホームページに載っています。検索するとヒットしました。(ZWlfbb個人的な経験の範囲ですが。私も排水処理場管理をしておりまして、パックテストを使っていますが。使う必要があると感じています。読み取った値の、1/2〜2倍程度の誤差はあると感じています。一般財団法人環境イノベーション。