さいたま市緑区で雨漏りさせない屋根と外壁のリフォーム工事に取り組んでいる住医やたべです。雨樋の無料点検の依頼を受けました。屋根のあちこちで、雨だれが落ちている。調べてくださいという、依頼です。お伺いし、雨樋を下から見たのですが、二階の雨樋なので、良くわかりません。上から見ようと、屋根に上りましたら、原因は、すぐ分かりました。雨樋は、セキスイの丸トップという、半月(半円)の雨樋です。商品の説明書をよく読まずに施工したようです。角の部分が、コーキングとか、テープで補修してあります。本来の施工方法とは違っています。軒樋は塩ビ製なので、熱の影響で伸び縮みします。この部品は、軒樋に取り付けるとき、接着剤を使用しないで、伸縮した時、ここで調整できるようになっているのです。軒樋が伸ばしてないので、雨水が漏れ、落ちてきているのです。知識不足が、後ほど大ごとになってしまいます。数センチ、軒樋を伸ばしておけば、防げた工事です。ここは、かなり苦労して補修したようですが、気休めにしかなりません。角の曲がりを交換しないと、解決しない事例です。雨樋の雨だれの原因をお客様に説明し、後の判断は、お客様にしていただきます。読み、正しく取り付ければ、こんなミスは防げます。説明書を読む手間を惜しむと、施工ミスにつながります。いい商品でも欠陥品になってしまいます。