太陽光発電の基礎知識~導入まで。メーカ比較、一括見積もりサイト比較も。パワーコンディショナー編スポンサーリンク各メーカーのパワーコンディショナー比較のまとめです。パワーコンディショナーとは?太陽光発電で発電した電気は「直流」のため、家庭で利用できる「交流」に変換するための装置です。調整し家庭で使える状態する役割をもっています。三菱PV-PN40Gポイントとなる数値は以下の2つです。定格出力そのパワーコンディショナーが、出力可能な電力の最大値です。この数値以上の電力を出力することはできません。基本的に接続する太陽電池モジュールは、パワーコンディショナーの定格出力以下のもので構成することになります。出力されないので、その点は注意が必要です。通常、パワーコンディショナーは太陽電池モジュールと同じメーカのものを利用することになりますから、このパワーコンディショナーの定格出力が、構成を考える上での1つの指標になります。電力変換効率パワーコンディショナーで直流から交流に変換する際に、多少電力の損失が発生します。電力変換効率とは、元の電力をどの程度損失なく出力できるかを表した数値です。変換効率がよいほど、効率よく発電した電力を利用できる、ということになります。屋内用(注)価格は、メーカー希望小売価格を記載しています。実際の販売価格とは異なります。まとめ[定格出力について]定格出力は概ねどのメーカーも、3KW~5.5KWまで取り揃えていますので、設置する太陽光モジュールと出力量をあわせて利用すれば問題ないと思います。97.5%、96.5%と高い数値を出しています。94~95%程度です。違うと年間でどの程度の電力量の違いが出るのか計算してみました。わかりやすくするために、以下の条件で計算してみます。2,910kwhその差は、年間60kwhです。計算すると、2,520円です。変換効率の差はそれほど気にしなくてよさそうです。[運転音について]概ね41db以下となっています。41dbは図書館内の騒音と同じくらいとされていますから、うるさいとは感じないと思いますが、設置場所によっては気になる可能性もありますので、事前に確認したほうがよさそうです。[設置場所]設置場所はほとんどのメーカーが屋内となっています。設置場所のポイントとしては、パワーコンディショナーは受信障害の原因となるとされていて、ラジオ、テレビ、アマチュア無線等の電波を利用する機器とは3m以上離して使用することが注意として促されていますので、屋内で適切な設置場所がない場合は、屋外用のパワーコンディショナーを選択することになります。屋外用のパワーコンディショナーを扱っているメーカーは数少ないため、もしそれが条件になるのであれば、その視点からメーカーを選択することも考える必要がありそうです。サイト比較!複数の太陽光発電の一括見積もりサイトの運営会社、見積もりの流れ、操作手順などを各サイトごとにまとめて比較しています。太陽光発電の見積もり、設置を手がける、ソーラーリフォーム社と楽天ソーラーの比較です。わかる!太陽光発電のまとめと。