橿原市で中古エアコン取り付けと屋外コンセント追加工事6月20日に橿原市でエアコン取り付けとコンセント増設工事にお伺いしました。エアコンはお知り合いからお譲りいただいたそうで、バルブテープ巻きです(^_^;)本来であればエアコン取り外し時にキャップをしないといけません。テープで養生しているだけだと、ゴミや、ガス漏れ。バルブにキズがついて真空にならないなどデメリットだらけだからです。真空引きをしますが、なかなか真空にならず特殊なパッキンを使いなんとか真空にしました。エアコン入れ替えと専用回路の工事にお伺いしました。現在の古い床置きエアコンを撤去して、壁掛けのエアコンに変更したいのとそれに伴うエアコン専用回路の増設になります。新しいエアコンの背板取り付け、配管の穴あけです。この裏には縁側があり、そこも配管穴をあけました。写真を見てもらえればわかるのですが、右上にコンセントをつけました。実は床置きエアコンにも専用のコンセントがあり、そこから延長しても良かったのですが、欄間や柱など露出で電線が目立つ為にブレーカーなどの位置も考慮して隠蔽で専用回路を増設しました。エアコンの室内機をつけたあとにこの位置では作業が出来ないので同時進行でした。真空引きの写真ですが、結構ここまでに時間がかかってます。新規エアコン2台取り付けと、エアコン専用回路工事のご依頼を頂きました。LINEでのお客様とのやりとりにより概算でお見積もりを事前におこなっていましたのでスムーズに工事は進みました。いつものように真空引きをしています。6月10日にエアコン2台取り付けと専用回路工事にお伺いしました。台所の室内機を取り付ける所が引き戸の上しかなく、建具の淵に当たる為コンパネで面一にして取り付けしました。いつものように真空引きをしています。平群町でエアコン3台入れ替え工事6月3日に平群町へエアコン3台入れ替え工事に行ってきました。屋根置きしているエアコンの取り外しだったのですが、これがかなり急な勾配+滑りやすい瓦だったので、冷や汗をかきながら一人で20メートル程屋根を室外機を持ちながら移動しました室内機を外してみると、背板も、配管穴もかなり高い位置にあいてます...少し、細工をして下げました。今度は室外機は同じ屋根置きではなくベランダへ変更します。排水だけはここで切り離しました。吉野町にエアコン取り付け2020年1月9日あけましておめでとうございます。今年一年ありがとうございました。(7)奈良県でエアコン工事・アンテナ工事・電気工事なら枡田電気設備へお任せください。