三相200V動力工事に至るまで電気工事を大阪で依頼するならエコサポートにご相談ください。することがない中間ダクトファンの手抜き工事(ドレン編)をご紹介します。今回取付けられていたのはナショナルFY-18DZ2弱結線可能形中間ダクトファン(3室用)です。当時の施工マニュアルを紐解くと強でも弱でもお好みの風量の方に結線する仕様です。建築基準法の改正で昨今では24時間常時換気仕様になっているため換気の強弱スイッチを設けるようにしていますがFY-18DZ2も仕様は全く同じです。当時としてはどちらの風量でもよかったので入り切りの換気スイッチだけのところが大半ですが、しっかり強弱スイッチを取付けている建物もありますので風量を一定速にするか強弱付にするかはスイッチを確認してから後継機種を選ぶことになります。発覚したのがドレン処理の手抜き工事です。通常は塩ビパイプでユニットバスの排水口に処理しているはずですが浴室側のアルミダクトにドレンホースを突っ込んだだけでしかも逆勾配になっているお粗末な工事です。このような工事をするとドレンホースを通して本体側に風量が逆流して吸込み風量が減衰してしまい水分が流れたアルミダクトはボロボロに劣化してしまいます。ダクト内に付着したホコリに水分が混ざって泥水が降り注ぐことになり衛生的にもよくありません。今回は給排気グリルを交換してドレン処理できるように施工をやり直しています。よって異なるため一概には断言できませんが中間ダクトファンのドレン板に溜まった水が溢れたりポタポタ流れ出ることはまずないので微妙な言い方ですがドレン処理が機能していなくても問題にならなかったのではないでしょうか。問題が生じてからでは遅いので追加料金はかかりますが給排気グリルを交換してドレン工事をしておいたほうが安心ではないかと思います。ちなみにですが旭電業TFM-15G斜流中間ダクトファンが取付けられている現場はほとんどこの方法でドレン処理を行われているのが現状ですエコサポートにご依頼下さり誠にありがとうございました。定価¥3,200円(税別)ナショナルFY-18DZ2中間ダクトファン(3室用)弱結線可能形です。当時のマニュアルでは強弱どちらかの風量を選択して結線する仕様です。今回は強風側に接続して換気スイッチも1つだけですが、建物によっては換気扇の入り切りスイッチと強弱スイッチを設けているところもあります。FY-18DZ2中間ダクトファンの後継機種を選択する場合スイッチ確認も重要なポイントになります。中間ダクトファン本体側のドレン口です。浴室の湿気が水分となり底面に溜まる大昔の冷蔵庫のドレン板のような仕組みです。浴室側アルミダクトの側壁に逆勾配になったドレンホースを突っ込んだだけのなんともお粗末な工事です。形だけの工事ですが、このような手抜き工事は相当あります。『手を抜いたら手がかかる』見本のような事例です。ドレンホースを突っ込んでいたアルミダクトの内部に大量のホコリが付着していました。仮に勾配がとれていてドレン処理されていたとするとホコリが混ざった水分がダクト内部を通ると泥水となって給排気グリルから落ちていたでしょうね。この給排気グリルの隙間から泥水化した水分が真下にある浴槽に落ちていたところです。手抜き工事のおかげで実際はセーフでした(苦笑)FY-18DZ2中間ダクトファンは(3室用)で浴室、洗面、トイレ、排気に別れてダクト接続が4箇所ありますが、今回はスパイラルダクトを1箇所だけ切断して吊り調整を行います。本体を吊っているボルトを外して中間ダクトファンを下ろしたとこです。あったアンカーボルト位置にダクターチャンネルを対角線上に取付け三菱V-15ZMC6中間ダクトファンを吊ります。この施工法はチャンネルに入れた寸切りボルトで吊り位置調整ができるのと新たなアンカーを打つこともないので音がでません。無音工事です!!給排気グリル開口の横にドレン口の穴を開けます。アルミジャバラにドレンホースを突っ込むことなく勾配を取り新たに設けた給排気グリルに開けたドレン口から排出するようにしています。給排気グリルの本体を取り付ければこのような仕上がりになります。アルミダクトとドレンを分離しているので浴槽に泥水が降り注ぐことはありません(笑)給排気グリルをセットすればドレン抜きパイプが隠れて見えなくなります。/上記以外の地域でも対応可能なエリアもありますのでお気軽にご相談下さい。大阪の電気工事屋さんシェアTOPへホーム。