三相200V動力工事に至るまで電気工事を大阪で依頼するならエコサポートにご相談ください。『ブレーカーが入っているのに洋室クーラーに電気がこない』電気トラブルの発生で大阪府堺市西区のお客様よりご相談いただきました。症状からすぐ分かりますが簡単にご説明すると経年劣化によるブレーカー故障でクーラーまで電気が到達していない状態です。このような故障が発生する箇所の多くはエアコンとかリビングです。ブレーカー内部にある接点を付けたり離したりして電気を入り切りさせる構造になっており部材に小さな銅板が使われています。大きな電流を流すエアコン、常に電灯コンセントに電流が流れているようなリビングでは電流の熱で銅板が反ってきて接点が離れてしまっているためブレーカーを入りにしているのに電気がこないといったことになるわけです。このような症状が出始めたブレーカーは劣化が進んでいますので可能であれば分電盤交換をお勧めしたいところです。今回はブレーカー交換をしてサクと交換して完了です。エコサポートにご依頼下さり誠にありがとうございました。責任をもって作業を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。×1個30年以上前に取付けられた住宅分電盤です。今回は洋室クーラーのブレーカー不良ですが、古くなるとあっちこっち不具合が出てくため都度修理の可能性を考えると分電盤を交換した方がよいかもしれません。ブレーカーが入り状態になっているのに洋室クーラーがつかないのはブレーカー故障です。ブレーカーをONにした状態で測定したところご覧のように電圧がかかっていないので当然エアコンは動きません。ブレーカーに接続されているエアコンの電線を外します。ブレーカー交換を終えました。新しいだけあってピカピカですね!電圧測定結果はご覧のように101Vに戻り洋室クーラーも元通り動作するようになりました。/上記以外の地域でも対応可能なエリアもありますのでお気軽にご相談下さい。大阪の電気工事屋さんシェアTOPへホーム。