オープン、フラッグシップの風格をご覧くださいお久しぶりです。データセンター企画リーダの柳澤です。2のオープンに続き、2月12日にもう一つのデータセンターがオープンしました。3の設備紹介をします。全体としてはそのパワフルさにもかかわらず、余裕を感じさせるつくりになっています。最大42kVA、平均21kVA(いずれも定格)、PUE1.31(設計値)等々です。詳細についてはこちらをご覧ください。航空写真からご覧ください。2のビルの高さは約130m)。航空写真だと全体が写りますが、地上から全体を捉えるのはその巨艦のため、なかなか難しかったです。多摩の運用者に全体が収まる撮影ポイントを聞いて、何とか撮影できたのがこちらのショットです。広角での撮影なのでパースが効いています。これだけ大きな建造物ですが、免震構造を取っています。見ていただくと左奥の下のところに通路があることがわかると思いますが、アーチ構造のビルでもあります。この巨大かつ特殊な形状の構造物全体を最大で横に75cmも振動を逃すような構造になっています。3の足元を撮影したものです。大阪の時と同様、わずかに浮いているのが分かりますでしょうか?そして、これがこのデータセンターの非常用発電機群です。建物の中を見ていきたいと思います。高電力対応サーバー室コールドアイル上のアイルカーテンまず、こちらがサーバ室です。大阪で好評だった機能とデザインを併せた青とオレンジのカラーリングを採用しています。それぞれ、コールドアイル(青)とホットアイル(オレンジ)を示しています。コールドアイルでは冷たい空気(青)がフリーアクセスフロアの下から噴き出てきます。ラック前面から吸気して暖かい空気(オレンジ)になり、ラック背面から排気され、天井に吸収されていきます。青は当社のコーポレートカラー(TELEHOUSEカラーでもあります)、オレンジはauブランドカラーで、寒色、暖色と表現を合せました。高電力対応なのですが、意外にあっさりな印象かもしれません。近づいてみるとコールドアイルの上に何かが巻き上げられているのが見えると思います。これはアイルカーテンで両側にラックが並び立った時に、これを下ろすことで、冷気をコールドアイルに閉じ込め、高電力サーバーを確実に冷却することを可能としています。Unit:空調室内機)のフィルタです。この巨大なAHUを隔てて左側には先ほどのサーバ室があります。2ユニットの構成で1,800kwまでの冷却能力を備えています。空調方式は大阪と同じく、高効率の空冷モジュールチラー方式を採用しています。屋上にある空冷チラーで作られた冷熱を冷水でこの部屋まで運び、AHUにて冷気をサーバ室に吹き出します。仕組みについては、大阪の記事をご参照いただけるとよいと思います。冷水タンク屋上に行くと、空冷チラーの他に冷水タンクがあります。冷水タンクは空冷チラー用のUPSのようなものです。停電が発生しても10分間はこのタンクからの冷水でサーバ室を冷却し続けることができます。非常用発電機が起動(実際は約40秒)するまでの繋ぎとして用意されています。電源設備サブ変電室(電源室)を見てみましょう。建物全体の受変電する場所に対して、サーバ室ごとの電力の安定化と変電を行うため、このように呼んでいます。サブ変電室はサーバ室に1つずつ用意されています。圧巻はUPSのバッテリーです。整然と大量のバッテリーが設置されています。2の大きな変圧器(冗長構成を取っています)で、電力会社から受電した66kVを6kVに降圧し、各サブ変電室に分配しています。Tamaは大きなデータセンターですが、共用できるところは共用し、効率的なスペース利用に心がけています。積層ゴム見学できる場所から確認ができたのは積層ゴムだけですが、弾性すべり支承、オイルダンパーも装備されています。3が最大ですが、積層ゴムの数は最も少なく済んでいます。長さが140mもあるビルにもかかわらず、約70個のゴムで支えているとは驚きです。3では効率化を図る一方でお客様にくつろいでいただけるスペースも用意しました。通路も青とオレンジで統一しました。北側を青、南側をオレンジにしています。その他にも夜間作業時に休息をとる仮眠室、喫煙室、パントリー、シャワー室を用意しています。喫煙室パントリーパントリーには自動販売機も設置します。休憩コーナーの隣にありますので軽食をとっていただくことが可能です。紹介していないものが...まだ紹介していないものがあるのですが、なんだかわかりますか?普通だったら、一番最初に紹介するんですが。正解は、エントランスです。2と共通になっています。2の結合部はこんな感じになっています。2(奥)結合部(内側)お互いに免震構造のビルなので、それぞれ独立して動くようになっています。2と共通のエントランスになっています。3のオープンにあたって、以前もお世話になったDC運用チームの萩原さんのお話を伺いました。お客様の利便性、サービスが飛躍的に向上することだと思います。ビルの耐震性、サーバ室の高い安全性、通信の安定提供は当然のこと。コーナー、喫煙室が2倍ほどの広さになります。データセンターの付加価値のところも見ていただきたいと思います。運用チームの皆さんがオープンの直前(訪問日はオープンの1週間前)にも関わらず、落ち着いているように感じましたが。多摩ではデータセンターが3棟目なので、運用移行も滞りなく進んでいます。3は連結されているので、効率的な運用だけでなく、スキルも既存データセンター運用員の過去からのスキルの蓄積がそのまま活かせるのも大きいと思います。効率化を図りつつ、運用品質も確保していて、お客様に期待していただけそうですね。運用を引き続きよろしくお願いします。3も付与されることになりました。KDDIでは、2015年8月21日から、温室効果ガスを減らし環境に優しい当社ICTサービスに対し「環境エコラベル」を付与する取組を始めています。3は高効率の電源設備や省電力の空調設備、LED照明や人感センサーなどの導入により、環境負荷軽減に寄与していることから、「環境エコラベル」が付与されることになりました。KDDIエコマークまとめオープン直前に訪問したのですが、建物も運用者も落ち着いた雰囲気でした。設備も十分なスペック、運用もこれまでの蓄積が活かせるだけでなく、アメニティにも磨きをかけました。KDDIの中核データセンターにふさわしいものに仕上がっていると思います。フラッグシップの風格を感じさせるデータセンターです。自信を持って提供させていただきます。