医院・クリニックのリフォーム・リノベーションに際しては構造体に抵触しないように、設備計画を考えます。20~30年以上前の医院をリフォームする時にいつも気になるのが、換気設備がトイレくらいしかなく給排気が充分でないことです。病室や廊下にまったく換気設備がない場合もありました。現在は新築の時に建築法規や設備基準に基づき計算したうえで給排気設備を設けます。ダクト配管の貫通が必要であれば設計段階で調整し、梁にスリーブを設けるようにします。給排気が充分でないと衛生上の問題もあるので、古い医院のリフォームの場合は改めて給排気設備を設けることになりますが、これがなかなか一筋縄ではいきません。ダクト配管は建物本体の梁を貫通できないため、梁下を通ることになり、天井を下げたり配管カバーを設けたりして対応します。天井が下がると圧迫感がありますし、配管の目隠しは意匠的な問題があるので、配管経路を決定するのに非常に悩みます。空調機の冷媒、ドレイン配管にも同じことが言えます。医院リフォームでの排水設備は、2階以上のリフォームの場合は下の階の天井裏で配管をするため排水位置や経路もある程度融通がききます。1階の場合は地中に配管しているため排水位置や経路を変更するのは非常に大掛かりになり、変更するためには床組をして床の高さを15~20cm位上げてその中で配管することもあります。床が上がるため天井高さが低くなるデメリットがあります。ちなみにビルインの場合は下の階のテナントの天井をさわれないので排水位置の変更の場合は床を上げることになります。給水は天井から配管できるので位置変更は可能ですが、壁内を通すなど配管の隠し方を考えておく必要があり、ガス配管も同様です。歯科の診察室のように部屋の中央に給水が必要な場合は床から配管することになります。配管が交錯するのでその調整に悩みます。計画の早い段階から意匠とパラレルに設備計画を考えるようにしています。これはビルインの場合も同じです。設備計画は医院リフォームの設計で最も経験やノウハウが試される大事な問題だと感じています。医院・歯科医院の新築、内装、リフォームは是非、私の経験・ノウハウをご活用ください。Points医療設備04;キュービクル・受水槽の更新2017-09-14親子継承の場合は30年位前に建てられていることが多く、現地を調べるとたいていキュービクルと受水槽・高架水槽が老朽化しています。医院規模では蓄電池を使われるケースが多いようです。aias2017-02-17医療設備01;医院・歯科医院の医療設備2015-09-30医療設備の配管は専門業者の責任施工となる場合と、配管は建築会社で行い医療器具メーカーが接続を行う場合があります。この工事区分は費用負担にリンクしますので、設計段階で...aias2015-09-30耳鼻咽喉科03;耳鼻咽喉科の医療設備配管2016-04-15医療設備の配管、配線は診療科目によって異なります。配管が必要となりました。新耐震と旧耐震COLUMN『マイベストプロ大阪』に医院建築のプロとして登録し、コラムを連載しています。アクセスクライアントの声お問い合わせ資料請求フォームCOLUMN『マイベストプロ大阪』に医院建築のプロとして登録し、コラムを連載しています。エーアイアーキテクトスタジオ。