ボディおよび鉄骨フレームの上部の炉壁を含み、他の部分は石炭ホッパー、鎖の火格子、基盤の鉄骨フレームおよびより低い炉壁を含んでいます。中間の隔壁の構造を除いて、他の部品は組み立てられ、出荷されます。ボイラーの尾鋳鉄のエコノマイザそして送風管は炉によって出荷されます。非常に熱い部分は軽鎖の火格子を採用し、双方は空気に入ります。火格子の下に6つの独立した空気部屋があり、空気部屋の両側に空気調節のメカニズムがあります。空気は送風機によって基盤の下方部分に吹き、口は風によって調節されます。機械は独立した風部屋に入ります。上部の炉壁は工場によって組み立てられ、factoryized。低い炉壁は耐火れんが、ケイ酸塩繊維および断熱材材料で構成されます。最後に螺線形のスラグ機械によって排出されて。システム制御システムは働く州を書き入れ、燃焼の状態が満たされるときシステムは普通働きます。システムの出力の上に蒸気圧力が常態に戻るまで停止信号一度あります。給水の自動制御システム水ポンプは給水設備の仕事普通始まり。従って水位の相違センサーは水位信号を検出し、ドラム馬小屋の水位を保ちま、正常な蒸気の生成を維持します。同時に、水位の調節のメートルははっきりボイラー水位を表示できます。パネルの手動接触ボタンによって手動制御である場合もあります。故障診断および処理システムの特徴システムはリアルタイムのガスの蒸気ボイラの現在の労働条件を監察でき実時間および広範囲の理性的な欠陥の同一証明および処理を遂行します。制御システムはリアルタイムの次の欠陥を診断し、処理することができます。1.蒸気圧力過剰限界の保護:鍋の蒸気が重圧のとき、制御システムは働くことを止めるようにすぐに装置に入り音およびライト警報は与えられます。スクリーン表示「蒸気圧非常に高いです」は。ボタンを押して下さい。ボタンを押しますまでバーナーの電源を消しましたり、連結の州、音およびライト警報を。ボイラー水位の過剰限界の保護:水位が上限の警告の水位、音およびライト警報より高い時。「鍋の水位流出するには余りにも高いです」を促して下さい、表示は排水およびポンプ開始を促します。欠陥は自動的に欠陥が除去された、ポンプは働くことを止めます後元通りになり。モーター力は断ち切られ。2.5制御キャビネットの電源異常:電源が失敗するとき、制御システムはすぐに壊れるキャビネットのすべての装置を締めました。力が元通りになった後、制御キャビネットは装置の安全を保障することは正常であることを定めた後手動で始まる必要があります。