設備の改造で、ポンプの吸込距離が長くなった(約50m)。冬季にオイルの粘度が上昇すると、キャビテーションにより騒音が発生。その対策が求められました。ポンプも古かったので、その更新に合わせて、インバータ制御盤も新設し、冬季は回転数を落とすことでキャビテーションを防止。結果、騒音が解消されました。この工事は、消防への申請から一貫してさせて頂きました。基礎は利用し、チャンネルを設けて新規ポンプを設置します。ポンプ内蔵安全弁の締切圧力の1.5倍で耐圧テストを行います。インバータを用いて、回転数を制御することで冬季のキャビテーションを解消しました。