1×80%渦巻きポンプをインバータで制御すると、なぜ、省エネになるのでしょうか。・吐出量は回転数に比例して減少する。・揚程は、回転数の二乗に比例して減少する。・モーター馬力は、回転数の三乗に比例して減少する。このような変化をします。上側の黒、青、水色の各線は、ポンプ能力(吐出量と揚程)を表しています。下の各線は、モーター馬力を表しています。各曲線状の点は、能力の変化をみるための仕様点です。上の黒色の曲線が、60Hzの通常周波数で運転している場合の能力です。回転数を10%減が、青色の曲線です。回転数を20%減が、水色の曲線です。曲線状の各点が、上述の条件で変化していることが分かります。1×80%渦巻きポンプの省エネの定番、インバータ変速ポンプは、一般に吐出量が多いほど電力を消費します。吐出量が4m3/minの場合、消費電力は29KWです。(上図●)吐出量が2m3/minの場合は、消費電力は22KWです。(上図●)なので、必要な量が2m3/minになるように、バルブの開度を調整すれば、7KWの省エネになります。これに対して、インバータで回転数を調整して吐出量を調整するとどうなるでしょう。バルブの調整での使用点が、上図●でした。インバータで回転数を90%に調整した時には使用点は青い曲線に移ります。その時の消費電力は、17KWです。(上図●)バルブで調整した場合に比べると、5KWも多く省エネできたことになります。揚程に余裕があって、さらに回転数を80%にできれば、使用点は水色の曲線に移り、消費電力は12KWになります。(上図●)上図は、渦巻きポンプの性能曲線ですが、空調用のファンも同じような省エネ効果が得られます。