2019年5月27日スポンサーリンクエアコンの真空引きの手順を解説します。やり方を間違えると、真空状態にならなかったり、冷媒ガスに空気が混入し、正常に冷えなくなったりします。慎重に作業を行いましょう。purge=追出す)という意味です。Yahooショッピングで真空ポンプとマニホールドのセットで1万円程度で販売していました。安いので若干不安ですが、そんな格安セットもあるようです。カエレバ楽天市場AmazonYahooショッピング動画でも真空ポンプを使用したエアパージのやり方を紹介していますので、お時間ある方は動画の方もご視聴ください。状況によって、エアコンの真空引きのやり方は変わってきます。状況をわけると、上の3つに分類できます。基本的なやり方は同じですが、多少の違いがありますので、別々に解説します。室外機にガスが適切量入っていることが前提となります。銅管の接続が終わり、室外機のバルブが閉まっている状態から真空引きを始めます。DIYまず、室外機にマニホールドを接続します。次にマニホールドと、真空ポンプを接続します。マニホールドの接続位置は、バキュームの方になります。商品によってはバキュームと表示されていないものもあるかもしれません。接続が完了したら、真空ポンプの電源を入れます。最後にこのマニホールドの場合は左にバルブを回してあければ、銅管部分の真空引きがはじまります。マニホールドの形によって、バルブの開け方は変わってくるので、マニホールドの備え付け説明書も合わせて読むといいと思います真空引きが始まると、マニホールドのゲージがマイナスの方へ動き、圧力がかからない状態になるはずです。銅管の長さにもよりますが、4m程度なら10分程度で、銅管内は真空状態になります。マニホールドのゲージがマイナス0.5になっている状態を確認し、バルブをクローズ側に回します。最後に真空ポンプの電源をオフにして下さい。真空ポンプの電源は必ず最後にオフにします。マニホールドゲージをクローズにする前に、ポンプの電源を切ってしまうと、逆流して真空状態ではなくなってしまいます。動画でも解説していますのでよかったらどうぞ↓エアコン室外機内、エアコン銅管内、すべての真空引きをする場合エアコン室外機内、エアコン銅管内、すべてを真空状態にするには、室外機のガスが0の状態でないとできません。ガスが少しでも入っていると、室外機の中を完全に真空状態にすることはできません。バルブを開けてガスが吹き出なければ、室外機の中のガスは0の状態です。室外機のガスが0の状態であるとわかったら、室内機と室外機を銅管で接続して運転できる状態にます。ガスの補充は最終的には、エアコンの室外機を動かしながらおこないます。はじめに室外機にマニホールドをつなぎます。次にマニホールドと、真空ポンプをつなぎます。マニホールドどガスボンベを接続します。真空ポンプの電源を入れて動かします。次に、マニホールドのバルブをバキュームに合わせ、真空引きを始めます。室外機まで真空状態にする場合は、時間は20分間ぐらいは必要になります。真空ポンプをずっと動かした状態にして待ちましょう。20分間ぐらい経過したら、室外機の中も真空状態になっているころです。マニホールドのゲージを確認し、-0.5までゲージが下がっているのを確認したら、ゲージのバルブをクローズにして、その後真空ポンプの電源を止めます。これで、室外機の中から、銅管の中まで真空状態になっていると思います。20分間で真空状態になると記載しましたが、銅管が長い場合は20分で終わらない場合もあるので注意しましょう。次にガスの補充をします。ガスのバルブをあけ、そのあとマニホールドのバルブを右に回します。ガスがマニホールドをとおって室外機の中に入っていきます。この後のガス補充の方法は別の記事で詳しく解説しています。下記の記事をお読みください↓あわせて読みたいガス補充の方法は下記のリンク先で詳しく解説していますので、ご確認ください。最後に真空引きは、エアコンを正常に動作させる為に必要な作業です。慎重におこないましょう。Yahooショッピングで真空ポンプとマニホールドのセットで1万円程度で販売していました。安いので若干不安ですが、そんな格安セットもあるようです。カエレバ楽天市場AmazonYahooショッピングエアコンの取り付け方法エアコンの取り付け方法は動画で紹介しています。お時間ある方は視聴していください。真空ポンプを使用しないでエアパージをしています。MEakira2006年にうつ病を発症し会社を退職。1年で回復し社会復帰できましたが、2018年1月に人生2回目のうつ病を発症し、その年の6月に会社を退職。現在無職で闘病中です。