三相200V動力工事に至るまで電気工事を大阪で依頼するならエコサポートにご相談ください。2019-09-04コンセント工事コンセント表面が焼けて茶色に焦げているとのことで大阪市住吉区S樣邸にお伺いしてきました。確認すると昨日や今日なった形跡ではありません。気がついたときはこのように焼け焦げた状態になっていたとのことですが、火災にならずホントよかったです。このコンセントにどのような使い方でプラグを差していたかをお聞きすると三角タップを使いパソコン3台、オイルヒーターなど多くの機器に電源を送っていたようです。無理な使い方をして電流がたくさん流れ異常加熱でコンセントが焼け焦げたようですね。通常コンセントは安全に使えるのが1500W迄です。それ以上使う場合は、別のコンセントに差すとかブレーーがよく落ちるようであれば専用コンセントを設ける必要があります。一般的によく言われてますが「たこ足配線」でのご使用は絶対にお控え下さい。焼き焦げたコンセントですが、一歩間違えれば火災になるところです。白色の接地線の被覆まで熱が伝わり黒くなり焼けた跡です。黒色の非接地側の被覆が剥けて絶縁不良になっています。不良箇所を絶縁テープを使い修復を行ないます。差し込み口が不足しているためトリプルコンセントにしていますが、1500W迄しか使えません。今後は注意してお使い下さるようにアドバイスさせて頂きました。コンセントを壁に取付けて化粧プレートをはめて完了です。/上記以外の地域でも対応可能なエリアもありますのでお気軽にご相談下さい。大阪の電気工事屋さんシェアTOPへホーム。