パブリシティ営業案内お問い合わせ旧リフォーム専門サイトはこちらからご覧下さい。可能となっております。洗面所改修工事ユニットバスの出入り口は特に水が廻りやすい箇所です。下地のベニヤが腐食してきており、湿気も多く壁紙にシミが目立つようになって来ました。床材の下地交換と張替、壁・天井のクロスの張替工事で1日で完成する予定でいました。ところが・・・・シミの目立つ天井クロスを剥がしてみると。下地の石膏ボードには黒かびが付着し、照明器具のカバーの中にはバケツのように水がいっぱい。石膏ボードは湿ったままでボロボロとくずれてきました。どこからか水が廻っている状態です。お客様に状況確認にして頂き、急遽予定変更で天井の下地も全て撤去し、原因の解明とその処置を行い、本来の予定工事に戻すという対応にさせて頂きました。原因は?洗面所の上に設置された2階のユニットバス。原因はユニットバスの循環金具のゆるみです。少量ではありますが、長期間にわたり洗面所の天井に落ちていたと思われます。循環金具を締め込み、ユニットバスに水を張り6時間ほど天井を空けたまま様子をみました。水漏れは止まり予定工事に戻すことにしました。天井下地を組み直し、断熱材を入れていきます。天井と壁の一部も新しく石膏ボードを張替し、クロス張りの下地調整。パテが乾いたら、ペーパーヤスリで表面をこすり平らに処理してクロス張り作業になります。床も下地を交換しクッションフロアーを張って完成です。水漏れの心配も無くなり、洗面所が新たに生まれ変わりました。予定した工事は1日でした、翌日には全てを完了させ2日間の工事となりましたが、お客様も十分納得して頂きました。勝建ホームのリフォームリフォーム施工を通しお客様に感動と満足を提供することをお約束いたします。