(普通)次の文章は,我が国の高低圧配電系統における保護について述べた文章である。\)以上の送電線路や送電用変圧器に比べ,電線路や変圧器の絶縁が容易であるため,故障時に健全相の電圧上昇が大きくなっても特に問題にならない。\)方式が採用されている。一般に,多回線配電線路では地絡保護に地絡方向継電器が用いられる。\)となることを利用し,故障回線を選択するためである。\)側に取り付けられる。上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。関する問題で,出題頻度もかなり高い内容となっています。前半の(ア)~(ウ)は絶対に間違うことのないように理解するようにしましょう。表1のように4種類あり,電圧階級によって最適な接地方法を選択します。\)倍になっても)特に問題にならないので,非接地方式を採用します。図1に示す通り,多回線配電線路において,地絡事故が発生すると,故障点に向かって電流が流れます。その際,図1の通り,故障点の負荷側の電流の位相が逆となるため,故障相を判定,遮断します。3.高圧カットアウトとケッチヒューズ高圧カットアウトもケッチヒューズも柱上機器です。高圧カットアウトは柱上変圧器の一次側に設し,短絡事故等の過電流が生じた時に内部のヒューズで遮断します。ケッチヒューズも過電流保護を行いますが,電柱側に設置します。\)高圧配電線路は,非接地方式を採用します。非接地方式では,流れる地絡電流は各相の対地静電容量分のみとなります。(ウ)図1の通り一線地絡時,故障相と健全相の位相が逆相となるため,この特徴を利用して,地絡方向継電器を動作させます。[H29:問13]配電線路の電圧調整に関する論説問題RECOMMENDこちらの記事も人気です。