クリーンルーム・クリーンブース粉塵対策の達人.comのソリューション粉塵対策の達人.comでは、集塵機、フィルター・濾布販売、クリーンルーム、クリーンブースから脱臭機まで、機器の選定からフード設計、現地施工、メンテナンス修理までトータルエンジニアリング企業としてお客様のニーズにお応えします。クリーンルーム案件は設計から施工まで「ワンストップ」で対応します。建築工事から対応します。クリーンルーム専用のメンテナンス部隊が維持管理に貢献します。高い1.垂直層流式クリーンルーム天井全面にHEPAフィルターを設置し、照明器具を除く天井全面から空気を吹出す。換気回数は300~400回/時以上になる。吸込口は床面に、全床面積の60%以上設ける。層流状態を保つには照明器具を天井面の面積の20%以下にすることがポイント。2.水平層流式クリーンルーム壁面全体から清浄空気を吹出し、反対側の壁面で吸込む。換気回数は200~300回/時程度になる。作業員等の発塵体があるとその下流は汚染されるので清浄度は低下する。吹出口付近ではクラス100程度の清浄度が得られるが一般的に12m~18mの部屋でクラス10,000程度となる。腹部切開手術ではこの水平層流式のクリーンルーム(手術室)が使用される。局所クリーンルームであり、全域を高清浄域にするダウンフロー方式でなく、プロセスゾーンのみクリーン装置を採用しISOクラス1~4を維持しクリーンルーム全体は清浄度を落とし、クリーンルームの運用コストを下げる。局所方式クリーンルームの一種で一方向流と非一方向流のハイブリットタイプのクリーンルームです。清浄度はクラス1,000程度が確保出来る。必要なエリアで必要な風量を得るための工夫がいる。5.クリーントンネル方式IC・LSI製造工程に主として適用される。マスク・ウェーバーなど、特に最高清浄度を要するプロセスをトンネル内にレイアウトする。ISOクラス1~4を維持できる。基本的なクリーン方式で各分野で広く採用され制御対象によってはクラス1,000まで対応出来る。建設コスト及び運転コストを最も低く出来る。