株式会社オカムラ|カタログJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。9697お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。施工方法には、コントロールボックスを金庫室内側壁体より突き出している「突出式」と、壁体の中に埋め込んでしまう「埋込式」の2種類があります。設置条件などを考慮してお選びいただけますので、あらかじめご相談ください。名5A-1-P5A-2-P5A-3-P5A-4-P5A-5-P150~200201~250251~350351~454455~555仕上壁厚通報ブザー(内蔵)非常ランプ金庫室外側正面図290204金庫室内側正面図ブザースイッチ操作説明板4Wライト付185324通報ブザー(内蔵)非常ランプ金庫室外側正面図290204金庫室内側正面図ブザースイッチ操作説明板4Wライト付185324金庫室に万が一閉じこめられた場合に身の安全を回避するのが、オカムラの非常換気装置です。手順はロッキングバーのノブをゆるめ、バーを水平に下げると換気扇が作動し、毎分1m3の新鮮な空気が金庫室内に流れ込みます。室内の汚れた空気と交換されますので、酸欠状態になる心配がありません。ファンスイッチを押すと換気扇が止まり、外部との会話ができます。96右ページから抽出された内容セキュリティダンパーは、金庫扉と連動して自動的に開閉しますので、通常の操作は必要なく、煩わしさが全くありません。火災時は標準装備されているファイアサーモスタットが素早く火災を感知し、自動的にセキュリティダンパーは閉扉します。停電の場合は、電磁ラッチの作用で自動的にセキュリティダンパーが閉じる〈安心設計〉です。本体は、鋼鉄製で強固に枠組みされた函体と炎を遮断する遮断扉と、それを動かす駆動装置とで構成されています。遮断扉は耐破壊性にも優れ、耐熱パッキンにより高気密性も有しています。スポット型感知器」より一層の安全のために、煙感知器を取付けることができます。温度上昇よりも煙の発生が先行する危険がある場合に有力です。オプション■開閉表示灯ユニット出入口扉が閉じられている場合、セキュリティダンパーが確実に閉じられているかどうかを確認できる開閉表示灯を取付けることができます。178285102531072201000(1150)450(650)335201752036512.5強制換気ファン室外側()寸法SD-5060型室内側250285431■強制換気ファン金庫室の換気を、セキュリティダンパーだけで強制的に行うことのできるファン装置です。■カテゴリマイバインダーマイバインダーは空です。