★★★BTV・QTVRヒーターの構造(水をお湯にする等の大電力を必要とする加熱はできません)CR型は科学薬品等に暴露されない一般区域用(水用)です。CT型は酸、アルカリおよび有機物等に暴露される場所や、1種および2種危険場所においても使用できます。■1回路当たりの最大施工可能長はブレーカーサイズと電源投入時のスタート温度により異なります。詳しくはヒーターカタログをご覧ください。防爆式認可システムは、認可されたシステム以外の部品構成や回路構成は認められません。防爆式の部品構成はお問い合わせください。■電源接続キット、エンドシール等は各機種専用の部品が必要です。■ヒーターの銅編組には、D種接地工事が必要です。■温度を一定に保つ場合、温度コントローラ、温度制御盤等が必要です。■表の最大使用長は0°Cスタート時の長さです。スタート温度が0°Cより低い場合、表の長さより短くなります。■ヒーター設計をする場合次の条件が必要です。1、配管サイズ2、最低外気温3、液体種類4、保持温度(凍結防止の場合は5°C)5、流入温度(保持温度より流入温度が低く、差が大きい場合保持温度まで上がらないか、時間がかかります。