電力会社の変電所より比較的遠方の受電地域では、大型の電気機器・設備の頻繁な始動や負荷変動に伴ない電圧変動を生じます。この電圧変動が原因となり同一の電力系統から電力供給を受けている一般の需要家に対しても電灯などのちらつきや制御システムなどへの悪影響を生じる場合があります。この現象はフリッカ(瞬時電圧降下)と呼ばれています。溶接機、クレーン、電気炉ロードヘッダ送風機(コントラファン)ロッドミルドリルジャンボケーブルクレーン当社ではフリッカ対策機器の納入のみにとどまることなく下記のようなフリッカ対策に係るトータルサービス業務を行っております。フリッカ発生予測及び計算書の作成。フリッカ対策機器の要不用の検討。電力会社との受電協議への随行。現場でのフリッカ測定および対策機器の調整・効果測定。フリッカ対策機器の定期的メンテナンス。フリッカ対策機器について現在、フリッカ対策機器は大別して3方式に類別されます。当社では、フリッカ発生の事前検討を行ない効果とコストを勘案した上で最適な提案をさせていただきます。以下、方式別にフリッカ対策機器の概要をまとめました。進相コンデンサを数パンクに分けてサイリスタでON-OFF制御し、進相の>無効電力を段階的に調整する。分路リアクトルをサイリスタにより位相制御して遅相容量を連続可変し、進相コンデンサと共に総合的に無効電力を調整する。フィルタを内蔵している物は、高調波対策済みであるが、そうでないものは高調波発生源となる。