・UB廻りでの配管のやりとりを考慮してUBより離れた位置でさや管を立ち上げて下さい。(UBの真下や側近、壁際などへ立ち上げるとUBとの接続時のやりとりや作業スペースが不足してさや管の敷設ができないことがありますのでユニットバスメーカーと事前打ち合わせを充分に行って下さい。・UBの給水位置が下図のようにコンクリート壁側等にあり、外部から配管できない場合は下図下段のようにさや管を敷設して下さい。・UBの床パネル設置前にさや管を下図下段のように敷設して下さい。さや管はUB設置後に接続位置が調節できるよう図のようにルーズ支持として下さい。(さや管を完全に固定すると水栓ボックス接続の時に長さが足りない等の不具合が生じる恐れがあります。