ボイラー技士への道・資料箱ボイラー技士への道・資料箱ホームページ【一級ボイラー技士への道】及び「【二級ボイラー技士への道】を補足する各種資料を保管、提供します。これを他に供給する装置ならびに付属装置(過熱器及び節炭器)をいう。これを他に供給する装置をいう。3)最高使用圧力とは、その構造上使用可能な最高のゲージ圧力をいう。ボイラー----------→ボイラー及び圧力容器安全規則の適用を全面的に受ける。簡易ボイラー----→規則の適用を全く受けない。小型ボイラー0.2MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が2m2以下のものは、小型ボイラーである。(令第1条4)3.ボイラーの伝熱面積の算出(規則第2条)各種ボイラーの伝熱面積は次のように計算する。水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラーの伝熱面積(丸ボイラー、鋳鉄ボイラー)火気、燃焼ガス、その他の高温ガスに触れる本体の面で、その裏側が水又は熱媒に触れるものの面積をいう。貫流ボイラー以外の水管ボイラーの伝熱面積(一般の水管ボイラー)水管及び管寄せの次の面積を合計した面積をいう。水管又は管寄せで、その全部又は一部が燃焼ガス等に触れるものにあっては、燃焼ガス等に触れる面の面積。ひれ付き水管のひれの部分は、その面積に一定の数値を乗じたもの。ボイラーの胴(ドラム)は、伝熱面積に算入しない。煙管式ボイラーは煙管の内側が、水管式ボイラーは水管の外側が伝熱面積となる。立て横管式ボイラーの横管は、横管の外側が燃焼ガス等に触れるので伝熱面積となる。