照明を水銀灯からLEDにしたら暗くなってしまったなどとよく耳にします。水銀灯をLEDにすることは、それほど難しいことではありませんが問題は選び方にあります。ここではLED水銀灯の正しい選び方と交換方法を解説します。現在利用している水銀灯によって選ぶLEDは変わります。メーカーのカタログをみると400Wや700Wの水銀灯が分かりやすく比較対象にされていますがメーカーによって、その基準も若干違いがあります。16,000ルーメンのLED✬メタルハライドランプには注意して下さい。メタルハライドランプは水銀灯の約1/2の消費電力で同等の明るさを持つ発光効率の良いHIDランプです。メタルハライドランプ200Wは水銀灯で例えると400W相当の明るさに匹敵します。❖LED化で明るくなる演色性とはLEDの選定を正しく行えば室内は非常に明るくなります。水銀灯はもともと演色性が悪いため、どんよりとした空間に感じられます。演色性はRa40程度しかありません。ちなみに直管蛍光灯の演色性はRa80~90程あるので、その差は大きいかと思います。水銀灯と蛍光灯を比較すると演色性は約1/2の数値ですから手元は暗くなりやすく実際の物の見え方が悪い状態となります。LED水銀灯にすることで、この演色性が大幅に改善されます。LED水銀灯の演色性はどのメーカーもRa70~と水銀灯の約2倍近い数値になる為、LED化することによって空間が綺麗な明るいイメージに変わります。※演色性とは実際の物見え方の再現性を数値化したものです。水銀灯は発光面が360°なので配光が広いため光が重なり影ができにくく空間全体が明るくなります。水銀灯の器具(セード)によって更に光を拡散させる効果もあります。光が広がらないため影ができてしまい空間に影ができやすくなります。LEDの水銀灯には光が拡散するような設計になっているものも多くあります。❖LED水銀灯のタイプLED水銀灯には2のタイプがあります。E39口金タイプ(左)は既存器具が使えるタイプです。器具一体式は器具ごと交換するタイプです。どちらの水銀灯を選ぶべきか?それぞれメリット、デメリットを解説します。口金タイプの特徴はコストが安価であることです。既存器具をそのまま利用することで器具代の負担を軽減できます。注意点としては水銀灯に比べ重量がある為、落下防止対策をしっかりする必要があることです。既存の器具はLEDの重量でも大丈夫というわけではないため落下防止ワイヤーなどで固定し安全対策をする必要があるという事です。セードに入り込んでしまい明るさが不十分になる可能性も考えられます。器具一体式はコスト以外の不安要素はみあたりません。水銀灯をLED化するのであれば器具一体式にすることをおススメします。※取付けイメージ従来の水銀灯の重量約260gに対しLEDは約1.5kgあるため落下防止ワイヤーを取り付け安全対策をします。水銀灯のLED化に失敗しないためには現状を把握する必要があります。状況に合わせたLEDの選定が必要であり、その選定をするために何を確認する必要があるのか解説します。・現状のランプを確認する現在のランプを確認しましょう。300W、400W、700W、1000W・水銀灯(HF)なのかメタルハライドランプ(MF)なのか?※とても重要です水銀灯とメタルハライドランプは見かけは非常に似ているので品番で確認するのが良いでしょう。(メタルハライドランプは水銀灯の倍の明るさを持ったHIDランプです)HF400なら水銀灯の400WとなりますがMF400の場合はメタルハライドランプの400Wなので水銀灯に例えると800W相当を使用していることになります。このようなことに注意して現状のランプの確認をするようにしましょう。・照度を測る照度計は必須道具です。手軽なものでも2万円程度で購入できるので必ず照度計で床面照度を数箇所、測定しましょう。(測る箇所)1ランプの真下2ランプの間できれば光の入らない夜に測るのが理想です。日中は光が差し込んでしまいランプだけの照度にならなくてってしまいます。現状の明るさ指標を知るためには日中でも十分な指標を得ることになりますので必ず照度を計測して下さい。距離計で距離をはかります。建物の縦横を測ります。途中障害物があるかもしれまができるだけ障害物がない場所を探してレーザーを当てて下さい・天井の高さ・ランプまでの高さ・ランプとランプの間隔この3箇所を測って下さい。このように現状を把握したら次は照度計算ソフトで概算のシミュレーションをしてみます。この照度シミュレーションはあくまで床面の最大・最小・平均の照度を見るもので空間の明るさまでは見ることができません。照度がシミュレーションできているのと、できていないのではLEDを設置する上では大事な指標となります。お客様も数値で見える化した提案をされた方が、よりリアルで安心できるのは間違いありません。シミュレーションであり、実際の明かりさを保証するものではない事は説明しなければいけません。(照度シミュレーションイメージ)そして次はテスト設置をして実際の明るさを見てもらうことです。水銀灯のLED化は費用もかかります。台数が多ければリスクも大きいので一発勝負で全部設置をするのはさけた方が良いです。1台でもいいので、まずはテスト設置をしてみることをして下さい。ここまですればほぼ明るさで失敗するようなことはないかと思います。水銀条約についてあわせて読みたい記事LED照明ミラー付LEDハロゲン電球の明るさとは従来のハロゲンランプとLEDハロゲンランプの明るさを比較しました。ここでは環境省から出されている補助金について説明します。ちなみに、見出しにもなっている「先進対策の効率的実施によ...業務用エアコンダイキンの空調技術で環境改善。工場では外気温が35°Cを超えると作業員が倒れはじめるといった声があります。私たちは照明の使い方によっていろいろな印象を受けます。コンビニエンスストアがLED照明にしたら薄暗...業務用エアコン【業務用エアコン選び】馬力の目安を一覧表で解説。業務用エアコンの選び方は素人には簡単ではありません。家庭用のルームエアコンと違い業務用エアコンは部屋の広さだけで判断できないからです。水銀灯からLED水銀灯への交換をご検討中の方へ水銀灯をLED水銀灯に変えたい!と思ったときに気をつけるべきことやメリットは何があるでしょうか。蛍光灯器具と蛍光灯の生産終了について。LED蛍光灯レフランプをLED電球に交換するポイント。