BPE021」を設置工事とエアコン用の配線工事をさせていただきました。EVコンセントの工事をできるところを探されていたところ、ホームページをご覧になってお問合せをいただき、エアコンの配線工事も頼みたいということで電気工事店のEテックスにお声かけいただきました。電気自動車・PHV用の充電コンセント工事はお任せ下さい。BPE021」の取付工事O様とご相談させていただき、こちらの場所に充電器(EVコンセント)を設置させていただくことになりました。EVコンセントを新設するには専用の200V配線で新しく工事する必要があります。近くにある屋外のコンセントから分岐したりということはできません。専用の200V配線は、分電盤(ブレーカー)からEVコンセントまで2.6mmという線で配線します。こちらの分電盤から配線していきます。こちらに専用の漏電ブレーカを取付けさせていただきました。専用の漏電ブレーカをしないと家のおおもとからブレーカが落ちる可能性が高くなるので、こちらの漏電ブレーカを使用しています。(充電設備の技術基準を参考にしています。できる限り配線が露出しないよう(配線が見えないよう)に天井裏や床下から配線のやり取りをさせていただき、配線を隠さるようにしています。v最終的には床下通気口からEVコンセントの配線とエアコンの配線をまとめて出し、PF管という保護管に入れて配線しています。ここにエアコンの配線がつながっていたので、ここで接続させていただきました。↓これでエアコンの配線工事は完了です。EVコンセントはこの先にあるので、もう少しPF管で配線を導き、取付け位置まで配線します。こちらがパナソニックのBPE021です。本体を壁の桟木を狙って壁にビスで取付けます。取付時は本体が真っ直ぐになるように水平器で確認しています。v配線を繋ぎ込んだ後は、周辺に防水のためにコーキングをします。コーキングは綺麗なラインがでるようにマスキングテープを使用して仕上げています。これでパナソニックのBPE021の取付け完了です。BPE021」になります。コンセントはこの箱の中にあるので、使用中に濡れることもありませんし、盗難やイタズラ防止にもなり安全に使うことができる工夫がされています。コンセントの電源用のスイッチはなく、フタを開け閉めすることで自動的にスイッチがON/OFFになるようになっています。フタをあけると自動で黄色いLEDが点灯し、コンセントを差し込む手元を照らしてくれるので夜間のコンセントの抜き差しなどの動作も快適に行うことができます。9時~12時の約3時間で完了しました。当初は予定していた配線ルートよりも隠蔽できる配線ルートを見つけられたので配線も綺麗に仕上がり喜んでいただけました。喜んでいただいた部分と逆にご迷惑おかけした部分もありO様宅の植木を傷つけてしまうということが工事の中でありました。ご迷惑をおかけしました。今後は十分に注意しながら作業を行うことと、そうならない原因を作らないよう改善策を検討することになりました。工事後にお伺いする機会があり、その際には「あんまり気にしないでいいよ」と寛大な心でお話しさせていただき、申し訳ない気持ちで胸がいっぱいになりました。この度はEテックスにご依頼いただき誠にありがとうございました。お住まいのお困り事がございましたらお気軽にご相談下さい。電気自動車・PHV用の充電コンセント工事はお任せ下さい。アウトランダーPHEVをご購入された方から充電コンセントのご相談をいただくことが多くなりました。いっても、まだまだ電気自動車・PHV車自体が少ないので、近所で見かけることも少なく、工事事例なども少ないです。ご購入された方のご参考になればと、施工事例や、使用イメージの動画をちょくちょくアップしているので、電気自動車・PHV車をご検討中・購入されたかたは是非ご参考下さい。:0120-009-820まずはお気軽にご相談下さい!(^^)!※不在時には後ほどこちらから折り返しのご連絡をさせていただきます。9時~20時頃まで電話対応可能です。平日・土日もご連絡受け付けています。「詳しい話を聞きたい。」、「見積りをお願いしたい。」などお気軽にご相談下さい。メール:etex@maia.eonet.ne.jpFAX:0774-29-5020フェイスブック:https://www.facebook.com/etex2002「友だち追加」ボタンより簡単にLINEで相談できます。地域によっては別途交通費をいただく場合があります。25フリーダイヤル0120-009-820タップすると電話ができます9時~20時頃まで電話対応可能です。平日・土日もご連絡受け付けています。※不在時には後ほど折り返しのご連絡をさせていただきます。「詳しい話を聞きたい。」、「見積りをお願いしたい。」などお気軽にご相談下さい。メールでのお問合せはこちら各種SNSにて情報発信中。主な工事対応エリア一部地域では出張費が必要となる場合もございます。ついては地域を限定しております。工事ご対応できない場合もございますのでご了承お願いいたします。オール電化「売りっぱなし撲滅!」を胸に創業17年施工実績3,000件以上のお客さま満足度NO.1の会社です。メーカーのお取扱いをしています。LINE、TEL、メールなどお気軽にご相談下さい。平日・土日もご連絡受け付けています。ヒートポンプの内部から水漏れで故障で修理は不可能に。LINE@YouTubeInstagramFacebookHOMEお問合せLINETEL。