ダメな「エアコン取り付け」の典型はこれだ!5年後にエアコンガスの漏れ発覚。2020年2月5日パイプの断熱もちゃんとしとこうよ。エアコン工事ツイートシェアはてブ送るPocket最近二、三日めっきり夏らしくなり、というかすごい熱くてたまらないです。梅雨明けしてからうだるような暑さになりました。こんな時に、エアコン壊れたら最悪ですね。夜も何度も起きてしまい、睡眠不足になったり。なったら大変、健康被害も。今日はご近所さんでエアコンのガスが抜けて、冷えないということで調査、修理に伺いました。デンキ【3HD】ヒロさんまでご連絡ください。その時はガスの種類も教えて下さい。以下の3種類のうちいずれかです。(R-)22/410/32室外機ラベルに表記されています。ガスチャージはガスの種類をお知らせください。【3HD】ヒロさんに電話するヒロさんにつながります。いいね:スローリークという現象スローリークとは?それは、「エアコンのガスが数年かかってゆっくりゆっくり抜ける現象。」エアコンのガス抜けは、原因として、取り付け時の不適切な施工によって起こることが多く、早ければ翌日にはガスは全て抜けてしまいます。無理に曲げて接続がずれる」など様々です。こちらのエアコンは5年前に取り付け。お客さんの友人の方がつけてくれたそうです。ガスが漏れたのなら、そのスローリークによる不具合です。冷えない原因は何でしょうか?配管接続部を観察してみます。ガス管側に油が付着しているようです。補助配管の接続はどうでしょう?こちらは油の付着は認められない。今度はガス圧を測ります。1Mpa(メガパスカル)は必要なのに半分も入っていません。残留しているという状態。そこで、トルクレンチを使って接続部を締めてみます。最初に油が付着しているガス管側の接続部を締めます。すると、トルクレンチがカチッとなるまで、角度で25度くらい締まりました。他の3箇所の接続部を締めてみると、締めシロはありませんでした。4箇所の接続箇所の内1箇所に締め付け不足があり、そこから、5年をかけてゆっくりガスが抜けていったということ。最近ガスが許容量を超えて不足したため、エアコンが冷えなくなった。まとめエアコン取り付けは信頼できる人にやってもらいましょう。配管の締付け具合は慣れている人だったら手の感覚でわかります。素人の人はそれはわからないでしょう。【3HD】ヒロさんはそこには念を入れてトルクレンチという道具を使って締め付け作業に当たります。今日補充した冷媒ガスはR-410というもの。室外機ラベルに表記されていますので、連絡の際はお伝え下さい。700gの冷媒エアコンガスのチャージで正常運転が回復。水巻町にてこれで夜も暑さで起こされなくて済むと家の方も喜んでおられました。エアコンの適正な工事、ガスチャージは【3HD】ヒロさんまで。【3HD】ヒロさんに電話するヒロさんにつながります。メールでも工事予約受付中です。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。RECOMMEND2019年5月24日エアコンの水漏れ修理のことならスリーエイチデンキまでご相談ください。北九州地方や直方市、中間市のエアコン取り付けはお任せくださいませ。「エアコン室外機移動」で老人の怪我防止に先手を打つリフォーム。デンキへご相談ください。USヒロさんこんにちは。水巻町に住んでいます。目標は「頼りになる電気屋さんを目指すこと。