VISIONを繋いでデジタルネットワークを構築するシステム。分散したガス検知警報器の濃度や警報状態を最大255点まで集中監視が可能。特長Vシリーズガス検知警報器とGASVISIONを繋いでデジタルネットワークを構築するシステム。分散されたガス検知警報器の濃度や警報状態を最大255点まで集中監視が可能。光ファイバーケーブルを使用してRS-232C信号を送っているので、ノイズの影響を受けないうえ、最大2kmまでは無中継で伝送が可能。CPUが故障しても、警報器は全く影響を受けず作動。通信ユニットVS-1型Vシリーズの各種ユニットから送られてくるデジタル出力データを、一括してRS-232C信号に変換する多重伝送通信ユニットです。中継ネットワークユニットVS-2型V-810等の壁掛け式警報器が離れている場合、壁掛け式警報器の信号をVS-2でまとめ、VS-1に伝送します。壁掛け式の警報器が離れている場合(100m以下)に有効です。中継ネットワークユニットVS-3型VS-1型から末端VS-2型までの距離が100mを超え、1000m以下の時に、VS-2型とペアで使用します。