関設株式会社と申します。マンションの電気温水器の取替をメインに総合リフォームも最近よくご注文を御受けします。関設(株)の日常や工事風景・ビフォーアフターをお伝えできればと思っています。関設株式会社の廣瀬です。円柱型の昔からある電気温水器はかかる圧力に上限があります(現在はたくさんの種類の電気温水器が発売されており、水圧の上限が上がっているものもあります。それが最初に書いていた「減圧弁」なんです。減圧弁は80kPaまで水圧を減らしてくれます。日中に使う給湯システムです。沸かす・・・・・・この行為で何が起こるのかというと、水は温度が上がるに連れて(体積が)大きくなる性質を持っていますと、言うことは、タンク内部の水圧が上がることになりますこれではタンクがもちません(せっかく減圧して貯水したのに。必要になってくるのですその装置こそが「逃し弁」なんです「逃し弁」は普段は閉栓されていますが、水圧が95kPa以上になると栓が開きタンクの外へお湯(お水)を捨ててくれますだから、いくらお湯(お水)が大きくなってもタンク内の水圧が100kPaを越えることはないんです上手く出来ていますよねもし、「減圧弁」が故障して減圧出来てなかったら・・・・・・・95kPa越えるので「逃し弁」からお湯捨てまくりです(水道代が大変なことに。異常な圧力がかかるので、弱い部分で配管などが破裂し漏水します。最悪の場合電気温水器のタンクが破裂します。(これは滅多にありません。廣瀬も長年この世界にいますが2例しか見たことないです。関設株式会社の廣瀬です。水を抜かないと重くて運べないので。貯水量が460l(460kg)の合計500kgオーバー(泣)とてもじゃないけど運べませんので水を抜きます。その間につながっている配管を切断し、古い弁やバルブを撤去していきます。電気をつなげて施工完了ですその様子がこちらK様にも大変喜んでいただけました何よりも驚かれたのは弊社の施工にかかった時間です今回は2時間と10分(くらいです。軽減するために、早く工事が終わるよう心がけていますだからといって、手を抜くわけではなく段取り良く施工を進めるのが弊社のモットーの一つです。関設株式会社の廣瀬です。電気温水器がこちら往年の貫禄がありますねぇ最初はタンクの中のお湯を抜き、配管と電線を外します。して配管を組んでいきます。関設株式会社ホームページQRコード。