電験三種、H29年度電力問7の解説動画を投稿しました。変圧器の結線もはや定番とも言える問題です⊿結線とY結線の特徴を理解し、それぞれの組み合わせから変圧器の結線パターンを理解しましょう。電験でも時折出題される分野になります。Y-Y結線についてY-Y結線には、下記のような特徴があります。・1次、2次同一結線であるため、位相差がない・高調波の還流ができない1次、2次共にY結線とした場合、⊿結線による高調波の還流ができません。そこで、3次側に⊿結線を設けることで還流をなくします。Y-Y-⊿結線にするということです。3次側は、所内電力や調相設備に用いられます。Y-⊿結線Y-⊿結線には、下記のような特徴があります。変電所の降圧用の変圧器や、発電所の昇圧用変圧器に用いられます。降圧と昇圧で、潮流の発電所において、発電機側の⊿結線はは発電機の中性点で接地がとれます。⊿-⊿結線には、下記のような特徴があります。・両側⊿であるため、中性点接地ができないそのため、地絡時には異常電圧を発生してしまいます。配電線では⊿ー⊿結線が用いられています。地絡の検出には工夫が必要になります。例のごとく雑な図で説明します。右図のようになります。U相が電圧ゼロになります。線間電圧と同じになることがわかります。最後にこれらの結線は、4つのパターンとして覚えるよりも⊿とYの特徴を理解し、組み合わせるとどうなるかというふうに考えたほうが理解しやすくなると思います。定番問題なので、解けるようにしておくべきでしょう。対称座標法を用いれば解くことができます。対称座標法については、3種レベルでは出てきません。1種に向けて整理するためにいずれ記事にしようと思います。いいつつも、私の理解度がブログにまとめられるレベルであるかという問題がありますが・・・。登録者数100人に到達してました登録ありがとうございます。動画投稿のモチベーションになります。