マークを、クリックして下さい。-ダクトに測定口(25Φ程度)を開けるのは、問題無いと思います。その後、同板厚の亜鉛鉄板で塞げばいいでしょう但し、排煙口での風量と排煙機直近の風量では、ダクトの施工方法にもよりますが、結構違うと思います。在来工法(フランジ、ピッツバーグハゼ)と簡易工法(共板、ボタンパンチ)では、ダクトの漏気量が、かなり違うと思います。排煙の能力は、排煙口で測るべきだと思います。これは余談ですが、法律にも悖りますが、いざ火災の際にあんな小さな排煙手動解放装置を開けて避難する人が、いるのか甚だ疑問に思っております。煙感知器などと連動しなければ、非常時に意味をなさないと思っております。