・親機、子機間のわたり配線が接続不良、断線している場合修正する。・室内外の操作線接続を確認する。・室内電源を確認する。断線、室外ユニットの電源確認。・室外ユニットの号機の誤設定を修正する。室外ユニット台数の誤設定を修正する、室外ユニット親子間操作線を修正する。・室外ユニット親子間操作線を修正する。RCコネクタの接続の修正を行う。・基板上のコネクタにセンサーが正しく接続されているか確認し、修正する。・センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。・センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。・センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。・センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。・センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。・センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。・センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。・センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。・センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。・センサーの抵抗値を調査し、不良の場合交換する。メモリーのつけ忘れ、メモリーを交換する。圧縮機の不良、CT回路の不良を調べ交換する。圧縮機を調べ交換する。・センサーを取り付ける。センサー不良の場合は交換する。・センサーを取り付ける。センサー不良の場合は交換する。・オイル不足が考えられる場合は、追加チャージする。・接続コネクタを調べ修理する。圧縮機の不良、CT回路の不良を調べ交換する。・圧縮機を調べ交換する。・センサーを取り付ける。センサー不良の場合は交換する。HIC基板、室外コントロール基板、など不良箇所を調べ交換する。・圧縮機を調べ交換する。・センサーを取り付ける。センサー不良の場合は交換する。・HICを調べ不良の場合は交換する。・親機の設定がないので、調べて設定しなおす。・室内外操作線が、誤ったユニットと接続していないか確認し、修正する。・室内ユニットの親子設定内容を確認し、親子設定を修正する。・系統アドレス設定の再確認をする。・リモコンで設定項目コード04を正しく直す。・系統内で複数の優先設定がないか調べ修正する。・室内ユニットのアドレスが未設定なので設定する。・室内ユニット能力未設定なので設定する。※パーツ交換に伴う修理金額は含まれておりません。・室外メンテリモコンで項目コード81の能力値を修正する。※パーツ交換に伴う修理金額は含まれておりません。・室内の機種、能力の設定を修正する。※パーツ交換に伴う修理金額は含まれておりません。・室外ユニットの機種を確認、交換する。・接続ユニットの冷媒種類を修正する。・接続コネクタ不良または四方弁を調べ修理する。・送風機がロックしてないか調べ修理する。・冷媒ガス不足、吐出センサー不良などを修理する。※冷媒詰まり・漏れ検査は別途です。・冷媒ガス不足、冷媒回路つまり、室外基板などを調べ不良箇所を修理する。スイッチの不良などの原因を修理する。※パーツ交換に伴う修理金額は含まれておりません。※パーツ交換に伴う修理金額は含まれておりません。・室外ユニットの基板の異常がないか調べ、交換する。・ドレンポンプの不良を調べ、修理交換する。・ファンが異物により、ロックされていなか調べ修正する。※パーツ交換に伴う修理金額は含まれておりません。・電源配線、コネクタの配線確認を行う。・冷媒ガス不足、冷媒回路つまり、室外基板などを調べ不良箇所を修理する。・ファンモーターのロック、またはファンHIC不良が無いか調べ交換する。・電源配線、コネクタの配線確認を行う。・電源配線、コネクタの配線確認を行う。・グループ制御内で警報を発生している室内子機がないか調べ、修理する。・グループ制御内で警報を発生している室内ユニットがないか調べ、修理する。閉じるお客様情報を暗号化して送信するSSLに対応しています。