機械は動くが冷たい風がでない不具合修理PayPayのお支払いが出来ます。お客様より、富士通ゼネラルエアコンの電源を入れて室内機や室外機は動作するが、風が全く冷たくなく部屋が全然冷えないを不具合修理のご依頼を頂きました。お伺いをして、試運転にて確認しますと、室内機のファンが回って、室外機のコンプレッサーやプロペラファンも可動しているが、室内機から出る風が、送風状態で冷気が全く感じられません。室外機で冷媒ガスの圧力を測ってみますと、ガス圧が低くなっていました。ガス漏れの可能性があり、冷媒配管の経路を順番に調べていきますと、室外機の配管接続口でガスが漏れていました。お客様へ状況と修理のお見積もりをお話して、修理のご了解を頂きましたので、修理作業に入ります。ガス漏れをしている配管接続口を外して、不具合箇所を切り取ります。新しくフレア部を作り直します。配管を繋ぎ直して、室外機で真空ポンプを掛けて、冷媒ガスを充填します。試運転にてガス圧と漏れ箇所を確認します。ガス漏れ検知器で漏れがない事を確認して、配管を元に戻して完了です。今回の見積額は、出張費1200円+作業費及び冷媒ガス充填20000円で21500円(税抜)にて完了をしました。Reserved.【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載を禁じます。