表示について点検時期が来ていませんか?コントロールスイッチの見慣れぬ表示、それは法定点検時期のお知らせかもしれません。表示、若しくは『点検』ランプが点灯していますが故障でしょうか?キーワード検索キーワードまたは文章で検索できます(60文字以内)キーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。閲覧の多いFAQ・コントロールスイッチの切タイマー「1」と「4」が点滅。「E-0F」と表示がでる。表示、若しくは『点検』ランプが点灯していますが故障でしょうか?・コントロールスイッチに「E-0E」と表示がでる。対処する方法はありますか?・コントロールスイッチに「E-41」と表示がでる。対処する方法はありますか?コントロールスイッチの切タイマー「2」と「3」が点滅している。重要度順コントロールスイッチに『所有者票による所有者登録が必要です。』とありますが、具体的に何をすればよいですか?所有者票(はがき)は、製品に同梱されています。所定事項をご記入の上、ミシン目で切り取って返信をお願いします。以下のページよりWEBフォームに記入して所有者登録をしていただくことも可能です。(WEBフォームでご登録いただいた場合は、所有者票の返信は不要です。12:12・コントロールスイッチの切タイマー「2」と「8」、「3」と「8」、「4」と「8」、「6」と「8」が点滅。「E-6*」と表示がでる。対処する方法はあ...・本体とコントロールスイッチの通信異常です。一度、バス乾燥・暖房・換気システム専用のブレーカーを切って、5秒後に再度ブレーカーを入れて、動作を確認してください。20:08・コントロールスイッチの切タイマー「1」と「2」が点滅。「E-54」と表示がでる。対処する方法はありますか?・一時的に誤動作した可能性がありますので、一度、バス乾燥・暖房・換気システム専用のブレーカーを切って、5秒後に再度ブレーカーを入れて、動作を確認ください。20:08・コントロールスイッチの切タイマー「1」と「3」が点滅。「E-40」と表示がでる。バス乾燥・暖房・換気システム専用のブレーカーを「切」にして、据付された施工店様へ相談してください。20:08・コントロールスイッチの切タイマー「1」と「6」が点滅。「E-42」と表示がでる。対処する方法はありますか?・一時的に誤動作した可能性がありますので、一度、バス乾燥・暖房・換気システムの専用ブレーカーを切って、5秒後に再度ブレーカーを入れて、動作を確認ください。(ブレーカーの位置がご不明の場合は、据付された施工店様へご確認をお願いします。20:09コントロールスイッチの切タイマー「2」と「3」が点滅している。対処する方法はありますか?・フィルターが目詰りした可能性があります。取扱説明書を確認いただき、フィルターを清掃してください。・一度、コントロールスイッチの停止ボタンを押して、再度運転ができる場合は一時的な誤動作の可能性があります。10:29・コントロールスイッチに「E-41」と表示がでる。対処する方法はありますか?・一時的に誤動作した可能性がありますので、一度、バス乾燥・暖房・換気システム専用のブレーカーを切って、5秒後に再度ブレーカーを入れて、動作を確認ください。20:09・コントロールスイッチに「E-0E」と表示がでる。対処する方法はありますか?・一時的に誤動作した可能性がありますので、一度、バス乾燥・暖房・換気システム専用のブレーカーを切って、5秒後に再度ブレーカーを入れて、動作を確認ください。表示、若しくは『点検』ランプが点灯していますが故障でしょうか?故障ではありませんのでそのままご使用いただけますが、法定点検が必要です。対象となる製品(特定保守製品)で、ご使用開始から10年以上経過し、法定点検の時期が来ていることをお知らせしています。11:31・コントロールスイッチの切タイマー「1」と「4」が点滅。「E-0F」と表示がでる。対処する方法はありますか?・フィルターが目詰りした可能性があります。取扱説明書を確認いただき、フィルターを清掃してください。動画集」でもご確認できます。