●ドアカバーが水平着脱でき、取付施工性が向上し、天井面への密着設置が可能になり設置場所の自由度が高まりました。●幹線引込開口と分岐配線作業スペースの拡大により、配線施工がしやすくなりました。●一般電灯回路と蓄熱暖房回路を各々計測して家全体の電気使用量として合算が可能です。施工性を追及したスマートコスモです。実際の商品と異なる場合があります。※1次送り回路以外は100V-200Vの切り替えが可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。※埋込形は対応できません。※リミッター電線を同梱しています。※引込電線はCV38mm2(最大150A)にて施工お願いします。※エコキュート計測用と蓄熱暖房器計測用に特定CT8回路用ケーブルと特定CT(100A)貫通形2コを同梱しています。※上記回路数とは別に、電源・CT接続ユニット用ブレーカ20Aを搭載しています。※LAN通信型は、LANケーブルとHUBが別途必要です。