マークを、クリックして下さい。-火災受信機の仕様書を見ると「感知器回路は50Ω以下になるように配線してください」という記載がありますが、配線を50Ω以下にするにはどのように配線設計したら良いのでしょうか?単純にae線やhp線の導体抵抗×長さの値が50Ω以下になれば良いのでしょうか?それとも他に考慮すべき点があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。-質問を読んで気が付きましたが、自火報メーカーのカタログや納入仕様書の記載内容で配線長の計算方法に関する詳細な記述は、見かけた記憶が有りませんね。(私が見落としているだけかも知れません)1、感知器に限らず、納入仕様書に最大配線長が記載されている(例えばPanasonicの遠隔試験アダプタBGH9110など)事が有ります。2、配線長も注意すべき事項では有りますが、それ以上に受信機や中継器などで、1回線辺りの感知器最大接続数に引っかかるケースが有ります。二号の警戒区域の基準に従えば、配線長は必要以上に神経をとがらせる必要も無い気がしますが、計算するので有れば、概算として「導体抵抗×長さ」で計算してみて、自火報メーカーへ確認すると良いでしょう。確認していれば、返信のレスをお願いします。-概ねの計算は長さ×導体抵抗で可能ということですね。ありがとうございました。