知のインフラ〜建築の「知のインフラ」をコンセプトとした設計業務に関する知識や情報を発信するサイトです。建物の規模による受変電設備必要スペース今回は、建物規模に応じた受変電設備について書きます。建物に絶対に必要なものが電気です。建物の契約電力によって、受電の方法が変わります。受変電設備の概要と必要なスペースを把握おさえておきましょう。契約電力が50kW未満の場合は、100Vまたは200Vの低圧で受電するため、照明器具、OA機器、クーラーなどの負荷設備にそのまま電力を供給できます。(戸建て住宅や、小規模の店舗や事務所など)50kW以上の場合には、高圧で受電するため、受電電圧を負荷設備の電圧に降下させる受変電設備を設ける必要があります。機器と、変電用の機器を設置した部屋です。EPSは、各階500〜1000m2の場合、1箇所(奥行1m*幅2〜3m程度)が必要になります。各住戸部分には借室電気室から低圧に変圧された電源を供給されます。集合住宅などに必要な施設です。一般に3LDKで16戸程度以上になると必要になります。POINT水損に注意!!借室内に給水や排水などの水系の配管を通すのは絶対NGです。稀に、設備設計が見落として建屋内に配管されていることがあるので注意しましょう!キュービクル受変電用の機器を金属箱内にコンパクトに収めた受変電設備です。屋外または電気室に設置します。省スペース化を図るため、屋上に設けることが多いです。POINT屋上に設ける場合、構造計算の荷重にキュービクルの荷重が漏れないように注意しましょう。キュービクルの大きさの目安は次の通りです。集合住宅系の必要スペースの目安さいごに今回は、受変電設備の必要スペースについて紹介させて頂きました。建物の計画に重要なポイントなので確認しましょう。本ブログでは、設備設計やってみようシリーズを立ち上げました。随時記事を増やしていきますので、お時間があれば合わせてご覧下さい。まで閲覧頂きまして、ありがとうございました。↓「まるたか」について詳しくはこちらをご覧下さい。「まるたかのブログ」にて実務以外の情報を発信中。Facebookページ」にてお知らせしていますのでフォローをお願いします。false);スターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。