トラブル修理PayPayのお支払いが出来ます。お客様より、シャープ製エアコンが全然涼しくならないとトラブル修理の依頼を頂きました。お伺いをして試運転にて確認しますと、室内機より風は出るが、送風状態で全く冷気を感じられません。室外機で冷媒ガスの圧力を測ってみますと、ガス圧が低くなっていました。ガス漏れの疑いがあり、ガスの経路を調べていきますと、室内機と冷媒配管の接続口でガスが漏れていました。お客様へ状況と修理のお見積もりをお話して、修理のご了解を頂きましたので、修理作業に入ります。ポンプダウンをして、ガス漏れをしている配管接続口を外しフレア部を切断してフレアを作り直します。フレアを切り直して袋ナットを交換します。つなぎ目を作り直します。配管を繋ぎ直して、室外機で真空ポンプ掛けて、配管の中の水分や異物を取ります。冷媒ガスを充填し直して、試運転にてガス圧と漏れ箇所を確認します。ガス漏れ検知器で漏れがない事を確認して、室内機より冷たい風が出るのを確認して、配管を元に戻し完了です。今回の見積額は、出張費1200円+作業費及びR410A冷媒ガス充填20000円で21200円(税抜)にて完了をしました。エアコンのトラブル修理や取付取外し作業のご相談は当社にご依頼下さい。Reserved.【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載を禁じます。