そんなお電話から始まった工事をご紹介させていただきます。実際に流してみると音がしますし、流れ方が遅い気がします。排水枡を確認してみたところ、逆流している箇所もみられました。これは勾配がゆるすぎるか、逆勾配になってしまっているのではないかと思われます。今まではいけてたのに、急になることがあるのかと疑問に思われる方も折られると思います。答えは、無いとは言い切れない。地盤沈下や土壌の流出、地震などで動くことが全く無いとは言い切れないからです。それに、今回は排水枡を覗いた時に配管の中の汚れも目立っていました。排水枡がモルタル製でした。今は樹脂製ですが、昔はモルタルで作っていました。そのつなぎ目にゴミがたまっているのも確認できました。汚かったので写真はやめときます。今回は排水管の一部を引き換えることになりました。引き換える部分を切って外していきます。こちら、取り出した排水管ですが、白いものが付着しているのが確認できるかと思います。油や石鹸などがかたまったものです。勾配さえしっかりとれているお宅でしただ、引き換えまでやらずとも高圧洗浄で除去することができます。排水管の外した部分に新品のものを、シッカリ勾配をとって埋め完了です。音も流れる速度もシッカリ回復しました。