ケイプラパイプホームケイプラパイプケイプラ®パイプとは耐火ニ層管ケイプラパイプ(略号KPN)は、衝撃に強く、金属管と比較して軽量なため施工が容易です。遮音性にも優れた排水管です。して認められた製品です。■軽量のため取扱いや施工が容易です。金属管に比較し取扱い及び切断加工が容易です。■耐衝撃性に優れています。■防露性に優れています。耐火被覆層は、断熱性に富むと共に、吸水性がありますので防露性に優れています。■防音性に優れています。モルタル層と塩ビ管が二重に積層されているために、防音性、吸音性に富んでいます。防音性能に優れたケイプラサイレントエースも用意しております。■耐薬品性に優れ、流体抵抗が少なくなります。内管は、耐薬品性に富む塩ビ管のため、腐食、発錆、汚れがなく、内側がなめらかで流体抵抗が少ないパイプです。PS060WL-0312(H18.07.06)PS060FL-0383(H19.08.28)PS060WL-0380(H19.08.28)認定書に記載の構造方法又は建築材料については、建築基準法68条の26第1項の規定に基づき、同法施行令第129条の2の5第1項第七号ハ[防火区画貫通部1時間遮炎性能]の規定に適合するものであることを認める。床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件」(平成17年消防庁告示第4号)に規定する耐火性能を有するものと認められる。令8区画貫通配管等RK19-011-1号(床)標記令8区画貫通配管等は、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(平成7年消防予第53号)記1(2)に定める基準を満たすものであり、消防法施行令第8条に規定する開口部がない耐火構造の床と同等の性能を有するものと認められる。RK19-012-1号(壁)標記令8区画貫通配管等は、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」(平成7年消防予第53号)記1(2)に定める基準を満たすものであり、消防法施行令第8条に規定する開口部がない耐火構造の壁と同等の性能を有するものと認められる。ISO9001ケイプラパイプ製品(一部補助部材を除く)は、品質システムISO9001認証登録工場で生産されています。このページのトップへケイプラ®カラーコート塗料によるムラのない仕上がり。※ケイプラ®カラーコートは受注生産品です。直管・継手を塗装可能です。管の端面部(切断面)は塗装が施されませんので雨水の浸入などにより吸水し、塗膜面に異常をきたすことがあります。雨水などにかかる屋外で施工する場合には、管と管継手の接合部に、シリコン等でシールをしてからメジカバーを施してください。※詳しくは、別紙「ケイプラ®パイプ設計・施工マニュアル」をご参照ください。※すべて受注生産品となります。納期は予めお問い合せください。■ケイプラメジカバー(乾式法)・湿式目地施工は不要です。・仕上がりが均一となり外観は一定です。・ワンタッチで施工が簡単です。・目地施工の時間が短縮されます。・ステンレス製なので耐食性に優れています。44※KPDSに品揃えがない呼び径はKPMで対応可能です。(単位:mm)※Y(45°Y)の施工についてYにケイプラメジカバーを取り付ける場合は、ケイプラメジカバーKPMを右図の様に一部を切り取る必要があります。切断には金切りバサミを使用してください。(2kg)セメントを主材とした繊維補強モルタル材で水と混和して使用します。(1kg)ペースト状の目地材で簡易式チューブに充填されており、施工性がよく経済的です。ケイプラメジチューブ入り(1kg/袋)※火災時に接続部の小さな隙間による二次災害の恐れがありますので、完全目地施工による一体接続を行ってください。使用上の注意1)アルカリ性ですので、肉眼や皮膚に触れないように使用してください。万一、付着した場合は十分に水洗いしてください。2)屋外等で雨水に直接当る場所での施工は避けてください。3)開封後は全量を使い切ってください。4)メジチューブは保存状態によりすぐかたまってしまう場合があります。早めのご使用をお願いいたします。幅30mm50mm仕様とも、一巻毎の個別ポリ袋包装。モルタル建築、設備分野における補修工事等で便利な高品位の急硬性を付与させた速硬性調合モルタルです。各種工事に伴って生じる各種空隙個所の充填・補修に適しています。●その他補修用モルタルとしても適しています。あり現場での材料手配、配合の手間がはぶけ作業能率が向上します。高く、ひび割れが少ない。使用方法ケイモル-Qに適量の水を流し込み練り混ぜあわせます。水(W)とケイモル-Q(P)との比率は右記を参考に願います。硬め練りW/P=18.5%軟らか練りW/P=21.0%記載内容は'06年7月現在のものです。製品改良のためにことわりなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。記載の数値は標準値であり、保証値ではありません。