J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]当サイトではJavaScriptを使用しております。ご利用のブラウザ環境によっては、機能が一部限定される場合があります。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしていただくことにより、より快適にご利用いただけます。データ・業界レポート閉じる中小企業経営者の課題解決をサポートする最新の支援情報や事例をお届けします。エネ回答(その1)で、ポンプや送風機の消費電力は回転速度の3乗に比例するため、回転速度を下げて流量を減らすことにより消費電力を大幅に削減できることなどを示しました。今回は、ポンプについて、バルブによる流量調整と回転速度調整による流量調整とのしくみの違いと回転速度調整の場合の省エネ効果について示します。従来から、液体の流量調整は主にバルブにより行われてきました。1)図1のように、横軸に吐出し量(流量)、縦軸に全揚程をとり、各吐出し量に対するポンプの発生する全揚程を表したものが揚程曲線です。同じ横軸、縦軸のグラフに、配管系の吐出し量に対する抵抗の状態を示したものが配管抵抗曲線です。上記の二つの曲線の交点が実際に運転される状況を表した点で、運転点と呼ばれます。いま、図1において、バルブなしの状態で1の点で運転され流量がBですが、流量をAまで減らしたいとします。バルブを設け、絞っていくと配管抵抗曲線は上に立ち上がっていき、2の点を通るまで絞れば流量がAとなります。このとき、ポンプのモーターの消費電力の側から見てみます。1)図2に示すとおり、流量をBからAにすると、消費電力はbからaに、若干、下がります。重要なことは、aにはバルブによる消費電力の増加分、すなわち、バルブの抵抗により生じたロスによる消費電力を含んでいることです。次に、近年、価格と制御の面で使いやすくなってきたインバータを用い、ポンプを駆動するモータの回転速度を変えることにより流量を変える場合を考えます。1)ポンプの揚程曲線は、モータの電源の周波数によって図3の1'~4'のように変わります。交点を見ると、運転点は1で流量はBになることがわかります。目標の流量がAのときには、インバータによりモータの電源の周波数を下げていき、運転点4を通る周波数にすればよいのです。図3では、曲線4'の周波数50Hzになります。このとき、消費電力はどのように削減されるのか見てみたいと思います。モータの電源の周波数ごとの流量と消費電力の関係を表したものが図4です。商用周波数60Hzで流量Bのときの消費電力は1です。インバータにより流量を絞り、流量Aにするため周波数を50Hzにしたときの消費電力は4です。1-4が電力の削減量となります。0.57と大きく減少しているのがわかります。あり、(その1)で記した、モータの消費電力がポンプの回転速度の3乗に比例していることがわかります。3.効果計算例ポンプの回転速度調整による消費電力削減の効果計算の例です。食品工場でクーリングタワーで冷却した水を冷却水として生産設備で使用しています。その生産量は、設備を設置した時点より減少しているので、冷却水の流量も15%程度減らせるのではないかと考えられています。そこで、仮に、インバータを設置して流量を15%減らしたときの電力の削減金額を試算してみます。現在は流量調整用バルブは全開となっています。実揚程が0mでない場合の扱いについては次回以降に記します。計算1現在の電力量37kW÷0.925×24h/日×310日/年×0.9=267,800kWh/年2流量削減後の電力量この種類のポンプの流量は回転速度に比例するので、流量を15%減らすには回転速度を15%減らし、85%とします。(その1)で記したように、ポンプの電動機の駆動力は回転速度の3乗に比例します。kWh/年となります。kWh/年×22.0円/kWh÷1,000=2,083千円/年となります。