検電器は労働安全衛生規則でいう定期自主検査の対象外です。法的には耐圧試験は定められていませんが、電気関係の作業において作業者の感電災害を防止する重要な安全用品の一つであり、定期的に耐電圧性能を確認することが望ましい、とされています。準じて定期検査を行ないます。今回は、高圧用検電器と高圧クランプ電流計の耐圧試験を行ないました。前回の停電点検で絶縁の悪かった回路を月次点検時Iorテスターにてチェックしました。電灯分電盤にて該当回路をクランプしてIorを測定。Io=0.437mA、Ior=0.425mA、R=0.237MΩで一応、許容値内に収まっていました。ちなみに健全な他の回路ではIo=0.129mA、Ior=0.041mA、R=2.431MΩでした。