前回の月次点検で非常用発電機の冷却水温度センサーの破損を発見したが、部品の手配が出来たので今日取替を行なった。こんな壊れ方をしたのか不明です。取替に当たって、冷却水の減水を心配したが漏れる量はラジエーターからのパイプの容量だけなので心配するほどではありませんでした。ちなみにエンジンのメーカーはヤンマーディーゼルです。先日の展示会で注文していた太陽光パネルの絶縁抵抗が測定できるメガーが届いた。このメガー品薄なのか納期が結構かかった。動作確認を兼ねて校正試験を行なった。気になっていた応答時間は通常のレンジでIR4052に比べスペック上は若干長いようだが、実際測定してみると全然気にならない時間でした。PVΩの方は表示までにはふた呼吸かかる。(スペックでは4秒)がこれは内部で計算しているのでしかたない。