前回の月次点検で非常用発電機の冷却水温度センサーの破損を発見したが、部品の手配が出来たので今日取替を行なった。こんな壊れ方をしたのか不明です。取替に当たって、冷却水の減水を心配したが漏れる量はラジエーターからのパイプの容量だけなので心配するほどではありませんでした。ちなみにエンジンのメーカーはヤンマーディーゼルです。先日の展示会で注文していた太陽光パネルの絶縁抵抗が測定できるメガーが届いた。このメガー品薄なのか納期が結構かかった。動作確認を兼ねて校正試験を行なった。気になっていた応答時間は通常のレンジでIR4052に比べスペック上は若干長いようだが、実際測定してみると全然気にならない時間でした。PVΩの方は表示までにはふた呼吸かかる。(スペックでは4秒)がこれは内部で計算しているのでしかたない。02月の発電実績(H27)早いもので寒かった2月も過ぎ去ってしまいました。毎年同じようなものですが、2月もよい天気はあまり続かなかったようです。(いつもこのカーブを見てひと月の天気を思い出しています)この時期は日量の最大も20~25kWh程度で昨年並みです。月間発電量も約400kWhで平年並みでした。11~2月までは日照時間も短く、太陽も低く太陽光発電も冬の季節ですが3月からは春の訪れとともに発電量は増加します。太陽光発電所でパネルの増設工事があり、今日増設分の連係を行ないました。手前のパワコンが増設分です。既設と若干タイプが違います。問題ありませんでした。監視王に増設パワコンの故障通報を追加。スマートホンなら現場でパソコンと同じように設定できるので便利です。0冬でも温度管理は重要ヒーター回路や重負荷回路など特定の回路をのぞき、秋から春まではあまり機器温度に気を使っていませんでした。ところが、昨日のブレーカー過熱、トリップの事象に遭遇し、恥ずかしながら認識を新たにしました。これからの月次点検では、特に古いブレーカー回路の温度測定は慎重に行なうこととしました。今日の点検では、先日ほどではないが古いブレーカーが使われているので温度点検をていねいに実施しました。0サーマルイメージ放射温度計(2)今日の月次点検では例のサーマルイメージ放射温度計を使ってみました。気にしていたイメージの色が相対温度だということについては、低い温度の所でも赤い色になることがあるので、ビックリすることがありました。逆に高温部が協調されるので良いのかなと思います。画角については使ってみると広角のほうが近い距離でも全体が分り、この画角は使いやすいと思いました。