株式会社ハマイHOME東広島でHEMS・V2H・エコキュートの設置工事こんにちは!たかひろです!先日、東広島の福富町でV2Hの設置をしてきました。設置をされたお客様はアフターFITを迎えた太陽光の活用と既に所有していた電気自動車の充電装置の為や、非常時の備えとして導入を決められたそうです。今回の設置パターンは太陽光の活用と非常時の備えが出来ている組み合わせですので是非参考にして頂ければと思います。エコキュート設置、母屋台所にリモコン類の設置、離れたガレージにV2Hとパワコンの設置となりました。分電盤からガレージまでの距離があり(直線距離でおおよそ25m程)施工方法についてお客様とよく話し合い、知恵を絞りながらの施工となりました。こちらの棟にエコキュートやリモコン、計測機器を設置しました離れたガレージにV2Hとパワコンを設置ガレージへの既存の配線は母屋を伝って母屋の端からガレージ屋根へ架空にて配線されていました。この施工方法では配線ロスも多く経済的でない為、庭の端に鋼管柱を立てて納屋から直接架空にて配線しました。ケーブルのみで架空配線にすると弛度(線の垂れ下がりが大きくなりすぎるので交換柱と納屋との間にワイヤーを張り支持材を取付配線をしました。鋼管柱の全長が6.6mなので全長の1/6が埋まるように掘りました。架空線の重さもかかるので支線も張りました。設置完了!設置完了後、機器の動作状況等をお客様に伺ったところ、「HEMSとの連動もうまくいっているようすで、昼間にエコキュートが動作している時もある。今の時期は日照が少ないから来年に期待しています。リモコンで消費状況が分かる事や、HEMSでも発電量・消費量がわかるという部分も良かったようです。»このページのトップへプロフィールAuthor:ひだまりブログ株式会社ハマイ(http://www.555-801.com/)のブログです。(02/18)貸出くん3号作成しました。(01/30)お正月に電気温水器が故障しました。