ついて会員専用ページメニューを閉じるプール検査トップ学校薬剤師ツール集プール検査よくある質問プール開きのためそろそろ準備をしようと思ったプールを見に行ったところ、例年になく張ったままにしていた水が茶色になってしまった、どうすればよいか、と学校側から相談がありました。スーパークロリネーションを行えばよいですか。プール開き前なのであれば、清掃することがまず肝心かと思います。冬の間中入れ替えもせず屋外にあったプールの水をろ過機にかけるとあっという間に壊れてしまうでしょう。清掃を行い、給水してもなお茶色である場合は次に対応を考えよう、とするのがよいと思います。(H29年度)学校プール水の定期検査を行いました。pHだけが基準外であり(pH4.2)、他の検査項目は全て基準内でした。学校へは検査結果を報告しました。今年度から消毒用薬剤が替わり、薬液注入用の機器も変わったとのことです。中和剤を添加してpHを調整するよう指導しました。その後pHはプールサイドでの測定で6.6まで上がりましたが、今後の対応はどうすればよいでしょうか。プール水のpH基準は「5.8以上8.6以下であること」です。消毒用の薬剤によってpHが酸性側に傾きやすいものとアルカリ性に傾きやすいものがあります。●塩素化イソシアヌール酸(ハイライト90GHn、ハイライトエースGプラス、ハイライトニューエースTnなど)は酸性に傾きやすい・弱酸性(pH3~5)の場合は補給水を増やす・強酸性(pH3以下)の場合はpH調整剤(アルカリ)で中和、または全換水という対応が基本となります。pHの両方をよくチェックして遊泳してください。