※2021年より水銀灯の製造・輸出入が原則禁止されます。在庫品はそのままご使用できます。)この機会に水銀灯からLED灯への交換をお勧め致します。対応国際規格IEC60079・国内で初めてIEC60079-28に適合(公社)産業安全技術協会(TIIS)検定合格品。ゾーン1、2の危険場所で使用できます。水素やアセチレンを含む幅広い爆発性ガスに対応しています。◆高いエネルギー消費効率で明るく、省エネエネルギー消費効率が非常に高いLEDを使用しているため、とても明るく、より少ない消費電力で明るさを実現できます※L80形の場合、わずか80Wの消費電力で水銀灯400W相当の明るさを実現し、約80%の節電になります。◆長寿命、ランニングコスト軽減60,000時間という圧倒的な長寿命で、水銀灯対比で約5倍。メンテナンス費用を軽減、ランニングコストの削減に繋がります。い取付方法からお選びいただけます。255材質:SUS304(4.0t)※仕様・デザイン等は予告無く変更する場合があります。・ケーブルグランドが必要な場合は別途購入下さい。防爆電気設備の施工、関連法規などの専門知識及び技能を持った人が実施ください。爆発の危険があります。4)本製品を設置できる危険エリアは、ゾーン1、ゾーン2です。ゾーン0エリアへの設置は出来ません。爆発の危険があります。6)使用しない引き込み口は全て、閉止プラグをねじ込んで下さい。7)製品の寿命はあくまで設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。8)LED素子にはバラツキが有る為、同一型番でも製品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。9)LED防爆照明器具の適正交換時期の目安は、8~10年です。30°、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯)長時間点灯した器具は外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。安全と省エネのために定期的点検、交換をお勧め致します。10)LEDの交換はできません。11)本製品の保証は納入後、1ヵ年と致します。12)建屋の強度については考慮しておりません。ダウンロードページよりご確認ください。