■ワンタッチ受口部の伸縮吸収機能ケイプラパイプを接合した場合の塩ビ管内の熱伸縮は、ワンタッチゴムパッキングにより吸収します。■メカニカルタイプ(押し輪セットが同梱されております。)ゴムパッキングを押輪側に装着し、押輪をボルトにて締付け固定してください。■ストレートタイプ耐火二層管との接続はケイプラ継手メジフリーESD-F(別売)を使用します。ストレートタイプの差込接合は複層階の満水試験には適しません。65鋳鉄管との接続は差込形の鋳鉄管をご使用ください。最上階で、横枝管から通気を採る場合に対応します。ピッチ)最下階専用モデル※ショートベンドでの最下階合流では最下階合流専用モデルをご使用ください。エクセルショートベンド※ショートベンドでの最下階合流では、最下階専用モデルをご使用ください。塩ビVP管の直接接続を可能にする「エンクロス」と、塩ビ短管(VP)を、集合継手「エクセルジョイント」の下部にあらかじめセットアップした複合型の商品です。当社において、一定の作業管理のもと、装着品質を担保しております。際、フランジネジ部のラインマークにズレがないか、確認するようにしてください。