ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。主幹に漏電ブレーカーを設置、二次側にも漏電ブレーカーをとりつけます。二次側で漏電したときに、どちらが、先におちるんですか?まったく同じ漏電遮断機だとしたら。詳しい方おしえてください通報するこの質問への回答は締め切られました。17:51この件、参考URLを見つけました。http://www.tempearl.co.jp/support/qa/qa.htm#qb18私の経験どおりのようです。12:03同じ速度の漏電遮断器をシリーズに設置した場合、大きな漏電があれば、経験上、両方とも落ちます。これは感度に段差を設けた場合でも同じです。主幹に100mA0.1sec、分岐に30mA0.1secの漏電遮断器があるところに、突然500mAの漏電が発生すると、主幹も分岐も落ちます。主幹が落ちて全停電すると困る場合(大抵そうなのですが)は、主幹は警報のみにするか(動作時間が遅い)時延型を使用しなければなりません。主幹漏電ブレーカーに対し、2次側は複数のブレーカーがあるのが一般です。●各ブレーカーの機器は漏電はしていなくとも静電容量により、漏れ電流があります。従って、各々の2次側のブレーカーよりも、それの合計となる主幹ブレーカーに漏れ電流が多くなります。これは家庭用過負荷ブレーカーを例に取ると、主幹ブレーカーが60Aで2次側が20Aの複数台があるのと同じです。同じ漏電遮断機だとしたら。2次側に複数台のブレーカーに負荷があれば、主幹が落ちますが、ブレーカーは動作誤差があり、2次側が先に落ちる場合もあります。主幹も2次側も漏電ブレーカーを付ける場合は、例えば主幹を100mA,2次側を30mA動作などと2次側のブレーカーの漏電遮断電流を小さく選定します。主幹と2次側を同じ漏電容量を選択すべきでありません。漏電遮断電流は主幹を大きく、2次側を小さく選択してください。漏電箇所に物理的に近い二次側が先に落ちる筈。実際には同じ機器でも個体差がある為に違う場合が無いわけではない。環境・エネルギー資源4回路ブレーカーが落ちずにメインブレーカーが落ちるその他(住宅・住まい)5ブレーカーの渡りは2次側に繋ぐと電流が多くなるので1次側に繋ぐ。電気工事士6ブレーカの極数、素子数とは環境・エネルギー資源7ブレーカーの一次側、二次側の配線について教えてください。メイン175Aの二次側から分岐して、30Aの電気・ガス・水道8変圧器の二次側を接地するのはなぜ?環境・エネルギー資源9単相3線で30Aと表示されていれば2つの回路共30Aで計60A使えるのでしょうか?環境・エネルギー資源103相200Vの1.5kwのモーターは何アンペアのスイッチ?物理学11単相3線式の漏電遮断機と三相3線式の漏電遮断機はどう違うのですか。環境・エネルギー資源4回路ブレーカーが落ちずにメインブレーカーが落ちるその他(住宅・住まい)5ブレーカーの渡りは2次側に繋ぐと電流が多くなるので1次側に繋ぐ。電気工事士6ブレーカの極数、素子数とは環境・エネルギー資源7ブレーカーの一次側、二次側の配線について教えてください。メイン175Aの二次側から分岐して、30Aの電気・ガス・水道8変圧器の二次側を接地するのはなぜ?環境・エネルギー資源9単相3線で30Aと表示されていれば2つの回路共30Aで計60A使えるのでしょうか?環境・エネルギー資源103相200Vの1.5kwのモーターは何アンペアのスイッチ?物理学11単相3線式の漏電遮断機と三相3線式の漏電遮断機はどう違うのですか。分電盤の主幹器具に漏電遮断器ELBをつけるのはなぜでしょうか。ポンプの突入電流で漏電遮断器が漏電遮断しますか。漏電遮断器と配線用遮断器の表示について質問があります。回答数ランキングです。漏電ブレーカーブレーカーこのQ&Aと関連する良く見られている質問Q分電盤の主幹器具に漏電遮断器ELBをつけるのはなぜでしょうか。分電盤の主幹器具に漏電遮断器ELBをつけるのはなぜでしょうか。配線遮断器MCCBの場合とは何が違うのでしょうか。住宅に施設する低圧の電気機械器具に電気を供給する電路には漏電遮断器の施設を設置は義務的事項と成ってます。詳しくは内線規程をご覧下さい他の回答も見るQ漏電遮断器の原理を教えて下さい現在専門学校で電気を勉強しているものです。漏電遮断器の原理がいまいちよく分かりません。一般の家庭用の100vや200vの電気は電力会社から高圧(一般家庭近くでは6,600v)で送られてきて、電信柱の上のトランスで、100vや200vに落とされて家庭に配られますが、この柱上トランスの100vの片線と200vの中性線が故障のときの安全のために地中にアース線としてつながっています。電流は電子の移動なので、必ず出て行った分と同じだけ戻ってきます。これが違っていたときは電流がどこかに漏れていることになるので、この差を検出して電流を遮断するのが漏電遮断器です。漏電の状態を考えてみますと、電気が流れている電気製品で、電線の被服が破損して電気製品のボディーに接触したとします。この時破損した側の電線がアース側なら電位が同じなので何も起きません。反対側でも電気製品のボディーが完全にゴムか何かの絶縁体の上に乗っていれば漏れ電流が流れないので漏電遮断機は働きません、あくまで遮断器のところを通る電流の差が規定値(50mA程度)を超えた場合のみ働きますから。ここでこの電気製品のボディーを地面に接触(アース)させると電流がボディーからトランスのアース側へと流れて漏電遮断機に流れるプラスマイナスの電流値に差が出て漏電遮断機が働くことになります。この意味で、アースしていないと漏電遮断機が働かないのであって、漏電遮断機そのものをアースする必要は全くなくまたそんな端子もありません。一般の家庭用の100vや200vの電気は電力会社から高圧(一般家庭近くでは6,600v)で送られてきて、電信柱の上のトランスで、100vや200vに落とされて家庭に配られますが、この柱上トランスの100vの片線と200vの中性線が故障のときの安全のために地中にアース線としてつながっています。電流は電子の移動なので、必ず出て行った分と同じだけ戻ってきます。これが違っていたときは電流がどこかに漏れていることになるので、この差を検出して電流を遮断するのが漏電遮断器です。漏電の状態を考えてみますと...続きを読む他の回答も見るQ三相200Vを単相200Vで使用したい三相200V電源を単相200V電源として使用したいのですが。三相200Vの場合,R(赤)S(白)T(黒)の3線が電源として配線されておりますが,単相200Vととして使用する場合,R-S,R-T,S-Tのいづれを取っても良いのでしょうか。以前にいづれかがアースに落ちている場合があると聞いたことがあり,この辺が不明なのですが。Aベストアンサーいくつか逆質問になります。単相200Vの負荷は何でしょうか。蛍光灯・水銀灯、エアコンなど。グループでしたら、三相電源に単相負荷をかけることは一般的に認められます。グループは、単相三線式の電源で使用することが基本であり、三相電源からの使用は認められません。前項の(a)であるとして、単相負荷の容量はどのくらいですか。三つに分割できますか。三相電源の接地形態はお分かりですか。S線が接地されている。V結線で、中性点接地。S線とT銭の中間で接地されている。ケースで単相負荷を取り出すには、三つに分割できる場合は、各相に均等になるように。ケースでは、電灯と共用されている変圧器の容量が大きいので、中性点が接地されている相につなぐ。電力会社との契約種別。