場合は主任技術者の指示を仰ぐことが必要です。いくつか逆質問になります。単相200Vの負荷は何でしょうか。蛍光灯・水銀灯、エアコンなど。グループでしたら、三相電源に単相負荷をかけることは一般的に認められます。グループは、単相三線式の電源で使用することが基本であり、三相電源からの使用は認められません。前項の(a)であるとして、単相負荷の容量はどのくらいですか。三つに分割できますか。三相電源の接地形態はお分かりですか。動力専用バ...続きを読む他の回答も見るQMCCBとELBの使い分けについて添付画像のように、ELB→MCCBと単線が接続されているものを、右の矢印のように変更します。その際に、黄色く記した場所がMCCBでいいのかなと思うのですが、ELBにした方がいい理由がわかりません。下の2つのMCCBは各機械に接続されてるために、分岐前にさらにELBの方がいいのでしょうか?逆に全部ELBの方がいいのでしょうか?電気詳しい方よろしくお願いします。要点:(1)原則として、移動式もしくは可搬式の電動機械器具に供給する電路(コンセント回路と考えて良い)には漏電しゃ断器を設置しなければならない。(労安則333~4条)(2)原則として、電圧60V超過で人の容易に触れるおそれのある金属製外箱の機械器具には漏電しゃ断器を設置しなければならない。(電技40条)(3)電気用品の型式認証のある漏電しゃ断器を機械器具内に取り付けた場合には電路に漏電しゃ断器を付けなくても良い。(電技40条)(4)一次が特高または高圧で二次が300Vを超える電路では、受電室等の引出口付近に漏電しゃ断器を設置しなければならない。(電技40条)と言ってどこにでも取り付ければ良い訳ではないのです。図に示してあるように、電路の最初に漏電用遮断器(中性線欠相保護付)を入れて配線用遮断器(サーキットブレーカ)を入れるのが基本です。理由は、分岐に漏電遮断器を入れても主幹(電路の最初)に入れても効果が同じであるため、値段を考えると主幹に入れるのが経済的となります。主幹にサーキットブレーカ(中性線欠相保護付)を入れて分岐を漏電ブレーカとする場合もあるようですが、これは分岐に原因不明の不具合が発生したり、一部の分岐に漏電が発生しやす時にのみ行う場合がありますが、ほとんどは基本の通りです。それと、適当にブレーカを配置すると規定違反となり、電気の供給ができなくなるようです。その前に直すので、ほとんどは問題ないようですが。要点:(1)原則として、移動式もしくは可搬式の電動機械器具に供給する電路(コンセント回路と考えて良い)には漏電しゃ断器を設置しなければならない。(労安則333~4条)(2)原則として、電圧60V超過で人の容易に触れるおそれのある金属製外箱の機械器具には漏電しゃ断器を設置しなければならない。(電技40条)(3)電気用品の型式認証のある漏電しゃ断器を機械器具内に取り付けた場合には電路に漏電しゃ断器を付けなくても良い。(電技40条)(4)一次が特高または高圧で二次が300Vを超える電路で...続きを読む他の回答も見るQ漏電ブレーカーの仕組みを教えてください漏電ブレーカーが漏電をキャッチして動作する仕組みをわかりやすく教えてください。ある回路で漏電が発生した場合に、まったく別の回路の漏電ブレーカーが動作しないのはなぜなのかも教えてください。ある全体の回路の漏電ブレーカーの2次側に複数のブレーカー回路がある場合に、それぞれのブレーカー回路が少しづつ漏電している場合、その漏電電流は合算されるように漏電ブレーカーに伝わるのでしょうか、それとも最大値のみが伝わるのでしょうか?専門的な回答もOKですが、できましたら素人にわかりやすい解説もお願いいたします。Aベストアンサー(簡単のために単相二線式で説明します)漏電していない回路では、二本の電線(行きと帰り)には同じ電流が流れています。漏電すると、二本の電線の電流に違いが出ます。(漏電した電流は、地面に抜けて、漏電ブレーカを通らずに、電柱のトランスのアースを通して、トランスに戻ります)漏電ブレーカでは漏電で発生する電線間の電流の違いを検出しています。ある回路で漏電しても、別の(漏電していない)回路では、電線間の電流の違いはおきませんので、そちらの漏電ブレーカは動作しません。漏電ブレーカーの二次側が複数に分岐してても、漏電ブレーカのところでは、漏電の合計が見えていますので、全体の漏電電流の合算で動作します。単相3線(105V/210V)、三相3線(210V)、三相4線(105V)建物内の分電盤ごとに大体の電力量(kWh)を求めたいと思っております。負荷は24時間安定していますので、電力を出せば大体の電力量を求められると思っています。分電盤に電流計があり、その値を拾って求めたいのですが計算方法がわかりません。T相:20AP(W)=(105×20)+(105×20)でよろしいのでしょうか。分電盤の3次側?で200Vを使用していようがしていまいが掛けるのは105Vでよろしいのでしょうか。T相:15Aである場合は、N相(中性線)は計算しなくてよろしいのでしょうか。配電方式が違って三相3線(210V)、三相4線(105V)もあります。こちらについても計算方法を教えてください。WEBをみて見ましたが自身がありません。単相3線(105V/210V)、三相3線(210V)、三相4線(105V)建物内の分電盤ごとに大体の電力量(kWh)を求めたいと思っております。負荷は24時間安定していますので、電力を出せば大体の電力量を求められると思っています。分電盤に電流計があり、その値を拾って求めたいのですが計算方法がわかりません。T相:20AP(W)=(105×20)+(105×20)でよろしいのでしょうか。T相:20AP(W)=(105×20)+(105×20)でよろしいのでしょうか。>>この計算で良いです。力率は100%とします。電流はR相からN相へ流れる電流成分(この例では20A)とN相からT相へ流れる電流成分とがあると考えます。N相(中性線)の電流はR相電流とT相電流との差で決まりますからこの例ではゼロになりますね。電流の前者の成分は20A、後者の成分も20A。T相:15Aである場合は、N相(中性線)は計算しなくてよろしいのでしょうか>>上記の考え方を適用すればよいです。この場合はP(W)=(105×5)+(105×15)となります。三相3線(210V)>>負荷は一般に平衡負荷なので、RST各相の電流は同じで、それが例えば20Aの場合はP(W)=√3×(210×20)となります。力率は100%とします。三相4線(105V)>>電圧が、RST各相とN相間が105Vの場合についてはP(W)=(105×R相の電流)+(105×S相の電流)+(105×T相の電流)となります。力率は100%とします。考え方は1φ3W(105V/210V)で述べたのをT相にも適用すればよいです。この配電方式は主に工場内で用いられており、RST各相間の電圧は√3×105Vになっています。配電線の三相4線は、RST各相間の電圧が210Vで、RS各相(ST各相やTR各相の場合もある)とN相間が105Vとなっており、P(W)の計算式は違います。T相:20AP(W)=(105×20)+(105×20)でよろしいのでしょうか。>>この計算で良いです。力率は100%とします。電流はR相からN相へ流れる電流成分(この例では20A)とN相からT相へ流れる電流成分とがあると考えます。N相(中性線)の電流はR相電流とT相電流との差で決まりますからこの例ではゼロになりますね。電流の前者の成分は20A、後者の成分も20A。雨が降るとブレーカーが落ちる。雨が降るとブレーカーが落ちる。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。