他の事業所へ月次点検に訪問したところだったが急遽Uターン事故事業所へ向かう。近くの事業所であったため10分くらいで到着した。前回のヘビの件もあったのでまずキュービクル内を点検したが異常なし。鳥かヘビでも落ちていないか調べたが異常なし。これは一時的な事故か、継電器の誤動作かと疑ったが、さらに双眼鏡で念入りに調査すると、なんと第1柱のアームの上に鳥らしいものが載っている。アームにとまった鳥がこともあろうか高圧電線のコネクタカバーにクチバシを突っこんで死んでいるようだ。天候は雨が結構強く降ったりやんだりで地絡再発の可能性大である。お客様に報告し地元の工事屋さんに高所作業車での鳥の除去を緊急手配。来ていただき無事除去、最小の停電時間で無事復旧することができた。原因は第1柱の装柱に問題あり。問題のコネクターはGABと計量器用VCTとの電線の接続部であるが、電線保持用のアームとジョイント部との離隔が小さく、アームにとまった鳥がコネクタカバーに接触可能な距離であった。乾燥状態であればカバーに接触しても地絡しないかも知れないが、今回のようには降雨と重なると地絡事故が発生する可能性がある。再発防止対策としては鳥がアームにとまってもコネクター部に接触しないように装柱に工夫することが必要であると感じた。お客様にも改善について提案を行った。それにしても今までめったに無かったのに、この1ヶ月の間に似たような事故が2回も発生するというのは・・・。