こちらはちょうど車で移動中。近い位置でしたので即現場へ・・・この事業場は日帰りの温泉施設、他にもプールでのエアロビクス教室も実施してます。営業までに何とかしなくては・・・調査すると、機械室の1回路が絶縁ゼロです。他の回路は復旧してOKです。絶縁不良のポンプを調査すると。今日伺ったお客様の月次点検ではエアコン室外機のアースの点検を重点的に行ないました。この事業場は近々年次点検を行なうのでその点検の一環として実施したものです。↓検電器でアースの有無を確認。1台の室外機で検電器動作。アース線を調べると↓案の定、アース線が断線し、接地されていませんでした。{/まいった/}↓手持ちの電線で接地線を室外機のケースに接続し修理しました。早朝から名古屋へ出張でした。↓行先はこちら電気文化会館です。名古屋の電気科学館のあるところです。開催され出席しました。今までこの規程も必要に迫られて拾い読みするだけでした。今日は10時から5時までの長丁場の講習会となりました。今日は来月実施を依頼されている耐圧試験のため計器の校正試験を行ないました。精密級の電圧計、電流計です。1年以上校正していないので今度の試験のための校正試験です。↓電圧計の校正試験試験器は校正されていないので、校正されたマルチメーターで電圧計を校正しました。全ての校正点で合格です。今日は私の受託させてもらっている内最大規模の事業場の年次点検でした。1週間ほど前から台風23号の予報もありやきもきしていましたが、幸いにも方向がずれてくれたので朝から好天の年次点検となりました。{/晴れ/}ここは、とにかく構内が広いので移動が大変です。↓今回導入した新兵器です。昔なつかしいリヤカーです。軽量アルミ製、折りたたみ式、これでも最大積載量100kgの優れものです。