Blog電気管理技術者と開業をめざす人のために記事検索Entries高圧コンデンサの保護装置ある事業場の高圧コンデンサです。コンデンサーのケースは通常運転時ある程度膨張しますが、膨らみが大きくなるようであるとコンデンサ内部の異常が考えられる。この写真は普通あまり見かけませんが、コンデンサの膨張を検出する保護装置です。構造は下の図のようになります。このメーカーによるとふくれ寸法の許容値(片側)は10~50kVar:10mm、75~100kVar:15mm、150~300kVar:20mm、400~500kVar:25mm、とのことです。