実負荷試験を行いました。電力会社の実負荷試験器に電力量計のテスト端子よりPCT電圧、電流とパルス信号を入力して電力計の誤差を確認する方法です。1分程度の計量で結果が出ました。床暖房を強制投入して負荷をかけました。結果としては誤差範囲内にあり問題ないとのことでした。メーターのカバーを外したついでに、無負荷電流を測定させていただきました。0キュービクル内の雨漏り今朝はこの秋最低の気温とか・・・肌寒い朝でした。今日の午前は仲間の管理技術者の管理する事業場の年次点検応援でした。キュービクル内の点検をしていると、変圧器のケースに・・・雨漏りの跡があります。こちらにも・・・こちらにも・・・雨漏りの先をたどると・・・・どうも吊りボルトのところから雨が滴ったようです。ボルトを拡大すると雨が滲んだ跡があります。ボルトが緩んでいる様子はありませんでした。