計3回路を地中埋設とする。新築引き渡し予定2月1日、電気工事落成1月24日(東京電力結線26日確定)検査1月31日。電気工事落成1月24日(東京電力結線26日確定)の都合上、内部の器具付け、その他の予定仕事など考慮するとゆっくりはしていられない。ケーブル用の計3本、電線は電柱への引き上げ分と接続BOX内部と余長含めCV22-3Cを25mを用意しました。埋設管には電線の誘導ラインが仕込まれているため電線にくくりつけ、反対側から引張り出します。建物接続BOXまでは、建築のための足場が残っており、足場が解体される23日まで掘削できないため、最小限の掘削に留める必要があります。掘削後50cm深さよりエンジンオーガーにてφ100で1.2m一次掘削し、更にφ150にて二次掘削。自前のクレーンが横付け出来なかったため、パワーショベルにて引き揚げ建柱としました。建柱後は、1で用意した電線管をビニールテープにてくくりつけ埋設。平器を使用して行いました。電柱の長さが長い事と東電柱との距離も15m強あることから根巻き用に型枠を作りベースコンクリートを現地練りして打設しました。Reserved.電話問い合わせメール問い合わせ。