「停電も困るが断水でトイレが使えずに非常に困った経験がある。我が社の東広島の作業所には、高架水槽を設けてトイレに使ってます。とお話しすると、「うちもそれを付けてや」と言う事で設置する事になりました。30×30の亜鉛メッキアングルを切ってパンチャーで穴開け加工します。亜鉛メッキを溶接すると有毒ガスが出るのでボルトナット組立にしました。満水になると、500Lポリタンクなので520kg位の重量になります。4本の脚は亜鉛メッキの100×100のH鋼に4面ブレス(筋交)を取付け頑丈にしましたので、ガッチリして見た目も安心感があります。トイレに近い場所に基礎を作ります。アスファルトを剥いでブロックで枠を作り生コン打設します。クレーン付きトラックで作業場から現場に運んで設置します。足元をケミカルアンカーでしっかり固定しますが、頭が重いので建物躯体からも支持を取る為、天井裏に入ってC型鋼にボルト止めしました。躯体固定したアングルを壁から出してしっかり防雨コーキングしました。これなら、大きな地震が来ても大丈夫だと思います。井戸水の屋外散水栓の中を掘ってアスファルト舗装に穴を開け上手く分岐する事が出来ました。塩ビ管にそわせてある黄色の線は、凍結防止ヒーターです。画像中央にある突起物は、加圧ポンプです。既存トイレがイナックスのサティスだったので、自然の落差の水圧では圧力が足らず使用出来ないので取り付けました。断水時でもトイレが使える様に500L高架水槽からの配管をしました。「サティス」トイレの一回の使用水量5Lなので、約100回使用できます。最近のトイレは、タンクレスが増えて断水時に苦労すると言う声を良く聞きます。給水ホースを着脱して非常時水栓につなぐ様にしました。東広島は寒いので屋外露出配管には、凍結防止ヒーターは必須です。意外と知られていないのが、電気の消費が大きい事です。ここでは、6m75W・10m125W合わせて200Wのヒーターです。「セーブ90」と言う90%電気代が抑制できるパーツを取り付けました。メーカーの広告通りの成果があれば、年間電気代が2万円→2千円になります。災害時地域の方に電気とトイレをご提供できる準備が出来ました。一生懸命に知恵を絞って作りました。迫田社長ありがとうございました。ご協力いただいたサコダ車輌スタッフの皆様ありがとうございました。»このページのトップへプロフィールAuthor:ひだまりブログ株式会社ハマイ(http://www.555-801.com/)のブログです。(02/18)貸出くん3号作成しました。(01/30)お正月に電気温水器が故障しました。