ポンプ+冷温水配管、ファン+ダクト、空調機、ファンコイル、、吹出口などから構成。ポンプ+冷温水配管、ファン+ダクト、空調機、ファンコイル、、吹出口などから構成。建物用途にあった条件に調整する設備である。品質確保を達成し、最適な室内空気環境を創り出す。より、室が必要とする給気状態を作りだす、空調システムのキーとなる設備。冷凍機・ヒートポンプ、ボイラなどから構成。空調設備のキーとなるのが空調機である。中央式空調システムで使う空調機がエアハンドリングユニット「エアハン」であり、パッケージ型エアコンは空調機と一緒に冷凍機(ヒートポンプ)も組み込む。供気ダクトへと流れる。最初に空気をフィルティングにより清浄化し、コイルで加熱、冷却、減湿を行い、加湿器で加湿し、送風機で部屋の吹出し口まで調整した空気を送る。これからこの空気の流れに沿って、空調機を構成する各機器の説明をする。省エネルギーを目的に、新鮮外気を取り入れる際に、室からの排気との熱交換を行う場合がある。全熱交換機は、外気を取り入れる際に、排気側と外気側をセパレートしたケーシング内で、吸湿性を持ったハニカムロータを回転させ、顕熱と潜熱を熱交換を行う。吸湿は、多孔質ハニカムに塩化リチュム等の吸湿性の塩を含浸する方法、シリカゲルやゼオライトをコーティングするなど多くの方法がある。冬期は、暖かく湿った室からの1還気は、全熱交換器の排気ゾーンのロータに顕熱と潜熱を蓄熱され、1′′排気となり屋外へ排気される。低温・低湿度の2外気と接触した際に、その温度差・湿度差をドライビングフォースとして、2外気に顕熱と潜熱(湿分)が移動し、結果として2外気が加熱加湿され、2′′外気となり空調機に供給される。夏期は、逆に室の冷たい低湿度の1還気がロータから顕熱・潜熱を奪い高温・高湿度の1′′排気となり屋外へ排気される。高温・高湿度の2外気から顕熱と潜熱を奪い、結果として冷却・減湿された2′′外気として空調機に供給される。空調機は、室からの還気と新鮮外気を取り入れ、混合する。その状態点は、両者の風量比で内分される点となる。混合空気の温度tm、絶対湿度xmは以下の式で求める。フィルティングの原理は、以下の5つがある。1体当たりで捕らえる。2電気の力で捕らえる。これは、空気中の微粒子に高い電圧を与え帯電させて、電極板に吸着させる。オフィスや店舗などの一般空調では1や2の方式が採用される。通常のフィルターは粒径1μ以上を対象とし、クリーンルームなどの高性能フィルタとしては、0.15μ以上を対象とする。花粉は通常のフィルタで捕集できるが、室内には衣服等に付着して持ち込まれる。混合空気はフィルタでろ過され、温度・湿度とも変化せず、その後、冷却コイルで冷却・減湿される。一般に冷却コイルで減湿された空気の相対湿度は100%になるが、バイパスファクターが影響し、空気実験結果やシミュレーション結果から、殆どの場合、コイル出口付近の相対湿度95%一定の線上を変化することが知られている。飽和空気線上のコイル表面温度cとコイルの入口空気の状態点3とを結ぶ直線が、相対湿度95%の線と交わる点が出口空気の状態点4となる。加熱されると絶対湿度一定で温度が上昇する。この場合は、除湿のために冷却しすぎた空気を再熱する例。加熱されると絶対湿度一定で温度が上昇する。この場合は、除湿のために冷却しすぎた空気を再熱する例。加熱コイルを通過する空気は、加熱される。加熱されると絶対湿度一定で温度が上昇する。この場合、冷却コイルで冷却・除湿された空気4を、除湿のために温度が下がり過ぎた空気を再熱する例である。加熱コイルで加熱された5加熱空気は、加湿器により加湿され、6加湿空気になる。加湿方式としては以下の3方式がある。なり、空気の温度は下がる。蒸気加湿の場合、加えられた蒸気の顕熱が空気を暖め、空気の温度が僅かに上昇(1°C以下)するが無視することでき、温度一定の線上での状態変化と見なせる。加湿パン内の水を電気ヒータなどで加熱して、水表面から除きを発生させて加湿するで、加湿と同時に高温の水面から顕熱移動によって、空気温度が上昇する。空調機の冷却コイルで除湿された空気や、加湿された空気は一部水滴を含んでいる場合がある。この水滴が空気と一緒にダクトや室内に持ち込まれるのを防ぐ。空調機の冷却コイルで除湿された空気や、加湿された空気は一部水滴を含んでいる場合がある。この水滴が空気と一緒にダクトや室内に持ち込まれるのを防ぐためにエリミネータ(除滴板)を設置して空気中の水滴を分離、除去している。水噴霧加湿や蒸気噴霧加湿の場合、気流中に噴霧される水分量が空気に吸収されるまでの蒸発吸収距離によっては、エリミネータの設置が必須となる。風量と空気の温度によるが、およそ30°C以下の空気の場合は、噴霧蒸気が凝縮することがあり、エリミネータ(除滴板)の設置が必要となる。高圧スプレー式は噴霧する水の粒径が比較的大きいため、相当の蒸発吸収距離が必要になり、エリミネータの設置が必要となる。超音波式は空調機が狭く蒸発吸収距離が取れない場合や、およそ30°C以下の空気の場合は、エリミネータの設置が必要となる。送風機の動力の熱で出口空気温度は約0.5°C程度上昇する。絶対湿度は変化しない。エネルギーを有効に活用するにはエネルギー変換効率を髙める必要があることを知る。