22受験からやや時間が経ってしまいましたが、消防設備士甲種4類実技試験対策についてまとめてみました。dB数等、数字に注目して覚える。第1問目は「工具の名称と用途」に関する問題が出る事が多いそうです。電気工事士免状を持っている人は、鑑別第1問を免除にできるけど、免除にすると勿体無いともいう...。電工筆記試験で詳しく勉強しているところなのでね。筆記試験の法令(類別)・機能構造(規格・電気)と重なるところも多いので、筆記試験対策と一緒に勉強するのが効率的です。火災報知設備のメーカーのHPで、火災報知機の写真や部品をチェックするのもいいと思います。イーガブe-GovサイトはHTTPによる通信を廃止いたしました。イーガブe-GovサイトはHTTPによる通信を廃止いたしました。イーガブe-GovサイトはHTTPによる通信を廃止いたしました。イーガブe-GovサイトはHTTPによる通信を廃止いたしました。イーガブe-GovサイトはHTTPによる通信を廃止いたしました。イーガブe-GovサイトはHTTPによる通信を廃止いたしました。elaws.e-gov.go.jp●製図(甲種のみ)「製図」といっても、実はそれほど難しいものではありません。指定された図面に、感知器や発信機などの図記号や電気配線、数字などをフリーハンドで書き足していくだけの、ごくシンプルなものです。定規を引いて一から平面図を作成するわけではないので安心してください(っていうか、定規の使用自体が認められていないのですが...)。2パターンに分かれます。1問が平面図(感知器の配置と配線)、もう1問が系統図に関する問題、という感じで出題されます。)(例)煙が多量に流入する場所(厨房前室)→定温式感知器や差動式感知器を設置する厨房その他煙が滞留する場所(厨房室・調理室)→定温式(防水型)を設置する※感知器の種別ごとの感知面積・取付面の高さ(超重要!)これを覚えないと製図の問題が解けません。※法令(類別)でも出題あり。※7警戒区域まで1本の共通線(C)感知器線(L)は警戒区域の増加にあわせて1本ずつ増加する感知器線は上の階から順に数える。※消火栓連動がある場合は、HIVで配線する。一斉鳴動(5階建て以下&延べ面積3000平方メートル以下)→全館2本(BC、Bそれぞれ1本ずつ)区分鳴動→ベル共通線(BC)は1本、ベル線の表示線(B)は階数ごとに1本ずつ増える。※地下階は区分鳴動からはずれるので、ベル線は2本(BとBCが1本ずつ)系統図作成の例↓<実技対策まとめ>個人的な実感としては、製図試験は慣れるまでは少し面倒くさいですが、問題集に載っている例題どおりに練習すると、安定的に得点できるようになるので、製図試験で点数を稼げるようにすると良いと思いました。鑑別は、簡単に解ける問題も少なくない反面、どうしても5問のうち1~2問は手薄になっている論点が出たりします。筆記試験でも問われている論点を、記述で用語や数値、用途などを答える問題が多いので、わかっていれば難なく解けるけど、知らないと答えの書きようがないわけです。(※筆記試験の方の問題にヒントを求めることもできなくはありませんが...。)逆に、製図試験については、問題集どおりの図面はまず出ません。事務所や倉庫などの平面図や寸法は無限にパターンが作れますからね。製図問題で問われる論点自体は、それほどパターンが多いわけではないため、問題集に載っている問題をキッチリ練習して、系統図や配線図の書き方の原則を覚えてしまえば、点数が安定すると思います。満点を狙うのは難しいけど、7~8割は得点できるようになります。(問題そのものの暗記するのではなく、問題を通して「書き方」を覚えることが大事なのは言うまでもありません)製図対策は、問題文と解説・解答例をみながら、実際に手を動かして書くのがいいです。(勿論、解説を読んで理解することも大事なんだけど、目で追っているだけだと、意外と書けないものです。)とはいっても、問題集に書き込みするのは抵抗があるし、かといって一から図面を自分で書き写すのも面倒...という方は、問題集の図面の部分だけコピーして使いまわせばいいのです。テキストや問題集の構成上、製図の勉強はどうしても後回しになってしまいがちなんだけど、ある程度筆記や鑑別の勉強の目途がついたら、できるだけ早い段階で製図の勉強に着手するようにしてください。開始前に地震が!久しぶりの資格ネタでのblog更新です。昨日は、おなじみの幡ヶ谷の消防試験研究センターで、消防設備士甲種5類の試験を受けに行ってきました。難易度・勉強法7/24に受験した、消防設備士乙種7類の勉強法についてまとめました。追記あり724に受験した、消防設備士乙種7類の結果が出ました。免状到着8月に申請していた、消防設備士甲種5類・乙種7類の免状が届きました。(休日出勤で代休の旦那が、私の代わりに受け取ってくれていました。甲種1・4・5、乙種6・7類の欄が埋まって、ち...記事を読む消防設備士乙6受験申込完了2月5日(日)に行われる、消防設備士乙6受験申請をしました。今回私が受験予定の乙種6類は、「消火器」の整備・点検をする資格です。PM来週、甲種4類消防設備士の免状が届く予定です。今日は6類消防設備士の問題集を買ってきたので、7月の試験に向けて勉強をしたいと思っています。甲種4類の製図ですが、製図の問題を拡大コピーしてそれを原紙にして、問題を解くときは原紙をコピーしてそれに書き込みました。書き込んだ製図は消さないでファイルに綴じて保存をしました。間違えた場合は赤ペンで直しました。後から解いた問題を見直しできるので、この方法はお薦めです。試験の時は見たことがないような条件が出ましたが、製図をなんとか完成させました。正答率は自分の予想よりもかなり高かったです。製図には部分点があると思うので諦めないで解くことが大切です。PM>ふじわらさん乙6頑張ってください!甲種4類よりは簡単ですが、意外と問題のバリエーションが多いので、実技がヤマになるかと思います。>製図の問題を拡大コピーしてそれを原紙にして、問題を解くときは原紙をコピーしてそれに書き込みました。書き込んだ製図は消さないでファイルに綴じて保存をしました。これはいい方法ですね。2・3・5類の時は参考にします。私は、甲種4類と1類で比べると、1類の方が微妙ありませんでしたが、実技は1類の方が点数がよかったです。4類は製図で失敗しちゃったから、その違いかな...。PMいつも拝見させていただいております。私は甲種4類は2回落ちたのですが、最終的には本に出ている問題の図面をトレシングペーパーでうつし書きして建物の図面をつくりそれに配線とシンボルをいれておぼえました。たしかに見てるだけだと難しく感じたり、覚えにくいですよね。PM>細矢雅誉さん>トレシングペーパーでうつし書きして建物の図面をつくりそれに配線とシンボルをいれておぼえました。トレーシングペーパー!その手があったかー。私は図面をコピーして、そこにフリーハンドで書いて覚えていきましたよ。系統図はテキストを見ながら写しましたが。PM>ピタヤさん乙4を受けた後でしたら、そこに工事と製図を足せばすぐに合格基準点に達しそうですね。いつも、楽しく読ましてもらっています。ぼくも、ふじわらさんと同じく消防設備士甲種4類の免状を待ってます。試験で、なにげに鑑別の問題に苦戦しました。試験後、後悔しました。PM>ケンヂさんはじめまして、コメントありがとうございます。何気に鑑別で1~2問、意表をつく問題がでるんですよ...。私が受験したときは、電工免除どころか実技試験すら受けていなかったのでフツーに解いてましたが、鑑別1問目は電工筆記と同じじゃん!と思いましたね。管理人殿ないしは免状所持者の方、教えて下さい。質問内容は・消防設備士免状はずっと更新講習を受けないと失効する場合があるのか。何かデメリットがあるのか。上記は気になるところでございます。消防設備士は運転免許と同じ様に講習受けて更新せなあかんらしい、くらいなことは知ってるんですが、ウィキペディアによると、1免状交付を受けた日以後最初の4月1日から2年以内に、その後は受講日以後最初の4月1日から5年以内ごとに講習機関が行う講習に参加しなければならない。5点)実務に全く従事していないペーパー資格者が講習の未受講だけを理由として実際に免状の返納命令を受けることはない。講習の受講期限が経過したときまでに受講しない場合に違反行為があったものとする。その後1年以内に受講する機会があるにもかかわらず受講しなかった場合は、1年を経過したとき再度違反行為があったものとし、それ以降においてなお受講しない場合も同様とする。免状交付を受けた日の4月1日から5年放置プレイにしてると20点になるけど、2によると3年で20点にならいというのは、違反点が一定期間に20点に達しないと0点に戻るようなルールがあるってことでしょうか。