加工管」の組み合わせから成る、優れた特徴を持つ橋梁添架排水管です。1.2mm厚(φ200)のSUS304材を展開、レーザーカットし筒状に加工しTIG溶接(バックシールド処理含)後、電解処理にて焼け取りし製作ステンレス鋼材、SUS304を使用しており耐久性に優れます。その他径はお問合せ下さい。“加工管”仕様:形状、長さ等により異なりますのでお問い合わせ下さい全国実績900件以上(令和元年10月現在)ステンレス鋼材は殆どがリサイクル可能な環境にも優しい鋼材です新設、補修問わず幅広くご活用頂けます。めっき不要の為、短納期での製作も可能です詳しくはお気軽にお問合せ下さい※2017年4月を持ちまして、NETIS掲載期限を迎えたためNETIS掲載を終了致しました。頂く質問についてスパイラル直管仕様について割り付けの際の延長につきまして、高気密ステンレス排水管図面の長さにて製作しますので、定尺という考え方はございませんが、後述する金具ピッチとの兼ね合いを考えますと、塩ビ管同様に4000mmで設計されることをお勧めします。運送や現地での取り回し等を考慮し最大でも4500mm以下となるような設計をお願いします。・加工管仕様について(展開切板からの溶接仕上げ)高気密ステンレス排水管の曲管部は、仕様上エビ折れ形状となります。曲げ半径につきましてはセンターピースの大きさによって変化させています。最少曲げ半径につきましては管径により違いますが、円周方向の溶接線同士のクリアランスが5mm以上取れる形状であれば製作可能です。蓋が必要とされています。その場合、コスト上の観点から蓋はフランジタイプをお勧めします。基本的には曲部の溶接線同士が重ならず、曲部での径の変化がなく、二次元上にて表現できる形状であれば対応可能です。2次元では表現できない管(特に合流管や2箇所以上の曲部があるもの)については製作できない場合がありますので、事前にご相談下さい。・接続部について管同士の接続は下流側を80mm伸ばし、差込用の"つぶし"を作成、施工時に差込後、シーリングし「TSカップリング」を被せる仕様です。・取付金具について取付金具の使用ピッチは2000mm以下とさせて頂いております。高気密ステンレス排水管は1本の管に付き、原則2か所以上の支持をお願いしております。(上流・下流部の管がどちらも2箇所以上にて支持されている場合の間にある管や、排水桝等にボルト固定されている場合は取付金具1か所でも可能)形状・材質としましては、ステンレス製でありながらコストダウンが図れる高気密ステンレス排水管専用品がありますが、縦引き専用かつH=350以下10mm刻みでのラインナップとなっておりますので、使用は下部工に限られるケースが多いのが現状です。横引き部や、H=350を超えるケースでは、コスト面の観点から他管種と同じくSS400の溶融亜鉛メッキ仕様を標準とさせて頂いております。全ての取付金具の円周内面には管のズレ防止と異種金属接触腐食が起こらない様、絶縁ゴムを貼り付けております。局部的に高負荷のかかる金具(Uボルトを使用するタイプ等)は凹みの懸念がある為、使用を避けて下さい。・粗度係数についてステンレス鋼管の粗度係数は0.01ですが高気密ステンレス排水管は、SUS304の2B材を使用しております。(2Bとは冷間圧延にて表面に鈍い光沢を出した材料です=スキンパス)また、スパイラル形状である直管は外面には凹凸がありますが、内面は平滑に仕上がっております。曲管部は内外面共に平滑です。・フレキシブルチューブ接続について主に下記の3パターンでの接続となります。近年では確実な取付の為、1もしくは2の‘さや管’有り仕様が増えています。排水管の工場製作時に溶接で取り付ける必要があります。位置や向き等が未決で現場合わせの場合は3となります。現場合わせでさや管(ネジ切付)仕様とする場合は‘あとからフレキ/その他事例の「TSあとからフレキ」を用いネジ切付さや管で確実に固定する方法があります。他管種比較表(一例)※Φ200(他管種は200A)の比較になります。通常は大口径になると割安に、小口径になると割高に、スパイラル直管比率が高くなると割安になります。排水管の形状や現場状況、環境により異なります。現場毎に試算致します。スパイラル直管は厚さ0.5mmの薄板をスパイラル状に成形しているため、薄型・軽量ながら高強度な製品である。加工管は厚さ1.2mmの板で成形し、排水時の水の圧力に耐える構造としている。JISの規格があり、汎用品のため入手が容易である。熱可塑性樹脂を使用しているため錆の問題はないが高温での物性低下、低温でのもろさに注意。JISの規格があり、汎用品のため入手が容易である。非常に軽量であるため、施工性に優れる。軽量であり、重機等の使用は必要としない。他の管種に比較し重量があり、配管に重機が必要となる。内面が平坦なため、土砂等の堆積が生じにくい。対する耐性も優れている。スパイラル直管は凹みに注意が必要。内面が非常に平坦なため、土砂等の堆積が生じにくい。経年で紫外線等による劣化が生じる。よる腐食が急速に進む。ステンレスは不動態皮膜を形成し、これにより内部の鉄を酸化から守るため錆の発生を抑制する。紫外線による延性の劣化、寒冷地における低温脆性の問題がある。これらにより管が脆くなると強度が極端に劣化する。基本的に耐候性に優れるが、上記のように亜鉛メッキが削り取られた場合には腐食が発生する。安定した性質をもつステンレスであり、長期間の使用に耐えられる。汎用性が高く低コストで入手できる材料であるが維持管理、耐候性の面で他管種に劣る。汎用性が高く強度も優れ、どこでも入手できる材料であるが施工性、経済性の面で高気密ステンレス排水管に劣る。現場住所による振り分けの為、発注者様の都道府県と異なる場合があります。その他理由により実数と異なる場合があります。お気軽にお問い合わせください。technology.。