e戸建て一戸建て何でも質問掲示板「母屋からガレージへの電源引き込み」についてご紹介しています。現在一戸建て建築中で将来母屋の隣にガレージを建てる予定です。そのため、電源を確保しておこうと思っています。ガレージでは100Vと200V両方使えるようにしたいです。母屋から電源を引き込む場合どのようにしておけば良いかご意見お願いします。18:37:00]なんで建てる業者に聞かないの?最近こういうの多いよね。20:28:00]04に同意。聞けばそれで済むようなことをわざわざここで聞く意味って何?工務店・HMに聞いてもわからない・やったことない等で困っていることとか、いろいろ調べてみたけどどうしてもわからないこととか、あるいは、なんらかの事情で工務店に聞けない・聞きづらいこととかそういうことのためにこの板って在るんだと思うけど。工務店・HMと基本的コミュニケーションすら取れずにいい家なんて建たないですよ。べつに家に限ったことでなく、最近そういう人増えてるみたいですけどね。01:29:00]説明不足でしたか?電気屋さんには100Vと200Vコンセントを外に設置する方法を提案されました。電気屋さんは後からガレージを建てるという想定でやった事が無と言われ、私は他にいい方法が無いかと思って聞いてみたわけです。したらいいか困ってます。ご意見よろしくお願いします。00:03:00]自分電気屋です。こんなときは分電盤から1φ3w100/200・30A程度の分岐回路(VVF2.6/3CorCV5.5/3C)を作ってもらい外壁面に防雨アウトレットボックスを設けておけばいいと思いますよ。ケーブルは絶縁テープで端末処理しておけば問題ありません。あとはガレージを建てるときに電気屋がうまくやってくれると思います。14:47:00]04に一票。06の電気屋の言う事07のアドバイスは同じ内容。要するにHMの営業に外部コンセントを付けるように言うだけ。こんな事で本当に困っているのなら、家を建てる資格本当になし。20:19:00]>>1気にするな。聞きたいことは聞けばよい。06さんのように丁寧な人もいるので教えていただけばよいのでは。家を建てるときはいろいろ不安が多いよね、08たちの言うようなことを気にしてるようでは、いい家までたどり着けない。これも試練と思ってがんばれ。今後、外野はスルーだ。21:24:00]そうそう、別に何を聞こうが誰にも迷惑掛けていない。まともにアドバイスも出来ないような人間に限ってケチ付けたがる。ゴミ板扱いしてるくせにレス付けたがる。08のようなクズが偉そうに言う事じゃぁない。23:52:00]>聞きたいことは聞けばよい。こんなところで聞かず、HMにね。00:52:00]親切に教えてくださったみなさんありがとうございました。電気屋さんとの話し合いの結果、母屋のメインブレーカーから分岐で新たにガレージ用のブレーカーを付けて、外のアウトレットボックスまで配線をしてもらうようにしました。30Aのブレーカーでいきます。それぞれのコンセントを付けてもらうよりも安く効率の良い方法になったと思います。15:17:00]だから最初から電気屋に聞けばいいじゃん。削除されやすい投稿についてウィンドウを閉じる一戸建て何でも質問掲示板「母屋からガレージへの電源引き込み」についてご紹介しています。一戸建てに関する口コミ掲示板です。