複線図を書くために必要な知識を例題を交えて説明します。複線図の書き方スポンサーサイト●まえがきどーーーも♪よっちゃんです。本日の講義は『複線図の書き方』です。この講義の内容は技能試験に必要不可欠な知識です。言い換えれば、筆記試験では別にわからなくても、問題はないと思います。遅かれ早かれ覚えなければならない知識なのでこの機会にしっかりマスターしてください。筆記試験に合格した人は、この講義を勉強したあとに自分でも必ず複線図を書いてみてください。それでは本日は次の項目の説明をしていきます。複線図は実際の絶縁電線の接続状況を表す図面の書き方です。技能試験では単線図のみが与えられて、自分で複線図を書きます。筆記試験では配線図のある一部分の電線の本数を問う問題が出題されます。この場合も単線図を複線図に書き換えて電線の本数を調べます。複線図の書き方について軽く説明します。複線図を書くときに注意してほしいのは線色です。�@に単相2線式の相記号と線色を示しますので、よーーーく覚えてください。圧倒的に単相2線式の問題です。次に、接地側または非接地側によって直接接続する機器が違うことを認識してください。�Aがそれを示す表です。これも必ず覚えてください。最後にいよいよ単線図を複線図に書き換えます。�Bの手順どおりに書けば簡単に書けると思います。この講義の1〜5項目に例を示しています。手順どおりに書き換えているので一緒に書いてみてください。例)単極スイッチとランプ単極スイッチとランプおよびコンセントがある単線図です。オーソドックスな単線図です。例)3路スイッチとランプ3路スイッチを使い、2ヵ所から1つのランプをON・OFFできる回路です。例)4路スイッチとランプ3路スイッチおよび4路スイッチを使い、3ヵ所から1つのランプをON・OFFできる回路です。例)自動点滅スイッチとランプ自動点滅スイッチ(オートスイッチ)を使い、1つのランプをON・OFFする回路です。※自動点滅スイッチは光を感知して、自動でスイッチをON・OFFする機器です。電線の相互接続にはリングスリーブまたは差込コネクタを使います。大きさや圧着刻印を使い分ける必要があります。複線図が完成したら、始めは�@の表を見ながらで良いのでリングスリーブを選定してみましょう。このリングスリーブの選定は技能試験はもちろんのこと筆記試験でも出題されることがあります。電線を切出すと共に、各器具に接続できるように、端末処理をしなければなりません。電線を切出す寸法は指定された長さプラス外装の処理寸法です。切出し寸法=指定長+外装処理寸法です。各器具に接続できるように絶縁被覆を剥き取る必要があります。(端末処理)電線の処理寸法については筆記試験で問われることはありませんが技能試験ではどうしても必要な知識になります。�@に電線の処理寸法を私なりにまとめてみましたので、活用してみてください。念のために補足ですが私が作った早見表と市販のテキストを見比べると切出す長さが微妙に違うと思います。市販のテキストの方が正確だと思います。技能試験においてはよほど大きな誤差がない限り厳密に長さを問題視されることはありません。細かく、器具別に寸法を厳密に決めるより大まかに決めた方が、覚え易いし、間違いがないと思います。�@の早見表を自信を持っておすすめします。10mm�A例)電線の切出し寸法計算スポンサーサイト●本日の動画講義それでは本日の【動画】プレゼン講義はこちらです。復習のつもりで見てください。いかがでしたか?複線図は書いて慣れるしかないです。リングスリーブの選定と電線の切出し寸法についても何回も自分で作品を作ってみると自然と頭に浮かびます。ちなみに、私は技能試験を受けたとき、複線図を書きませんでした。慣れてくると、どこに繋げればよいか、わかるようになるからです。仕事で電気工事士をしている人も一々複線図は書きません。そのためにも、まずは書かなくてもよくなるくらい、練習してください。ゴールが見えてきました!!それでは、最後まで見ていただいたあなたに本日もプレゼン講義の資料をプレゼントします。denkou2syukouza.。