居酒屋ガレージ日記ZAQのBloGariで書いていた「居酒屋ガレージ日記」の移転先です。入力していただくと、バックアップした記事が出てきます。(火)四つ口拡張コンセントのせいなのか延長コードのせいなのか?!発火、発煙してたらエラいことだったかと・・・もらいものの「電気フライヤー」。(100V)鍋の容量が大きいので、昔に買ったのより使い出があります。注目点は消費電力「800W」。これを使ったときは、ガレージ壁面の2口コンセントに4口拡張コンセントを挿し、そこから延長コードで電気フライヤーのコードまで伸ばしていました。「4口拡張コンセント」は百均屋さんダイソー製。延長ケーブルは、プラグに記された定格が「7A」。5m長のゴム外装2芯キャプタイヤケーブル。電線の太さは「0.75スケ」。今日、片付けものをしていて拡張コンセントのクチと延長コードのプラグが溶けて変形していることに気がつきました。挿さっていたプラグが、ケーブルの自重で曲がってしまっています。「あわや!」っという感じ。樹脂が溶けてプラグの先端が曲がっているのが見える。4口拡張コンセントの定格は「15A」。負荷が800Wで、延長コードとそのプラグ部が消費電流に対してちょい不足しています。プラグ部ゴムの外装に溶けた跡。圧着した電線(素材は銅色)の根元部分が変色。変形したところの樹脂が変色。差し込むベロの所、左や右のに比べて開いているのが見えます。持つ部分が通過電流により発熱。その発熱で樹脂や金属がゆるみ、ますます接触抵抗が増大。発熱がひどくなると、樹脂の変形や焦げにつながります。今回、プラグを横から挿していたので、ケーブルの自重でプラグの嵌合がゆるみ、斜めになってしまうことで、より状態が悪くなったのでしょう。「プラグのケーブル~プラグをコンセントに挿す~拡張コンセントのプラグ先」この経路の抵抗を計ると、合わせてもおよそ「20mΩ」。圧着部も安定していますし、そんなにひどい値ではありません。約1.3Wもう10倍になれば「こらあかん!」になったのでしょうが、ギリギリでセーフだったようです。気をつけなければなりません。焼けた?(2020.01.09)コメント危なかったですね。私は百均のコード類は配線そのものもプラグやコンセントも不安な品質ものが多いと実感しています。事故が起きてからでは遅いので、電力を使う用途には今はきちんとしていると思うメーカー製しか買わないことにしています。08時05分ほんとに危なかった・・・ガレージに置いてある電子レンジやらオーブントースタは気をつけてる(同じ100Vラインなんで同時使いは×)んですが、新参者のこの800Wフライヤーには注意が行きませんでした。マイコン型導通チェッカー、頒布しています。