ブレーカー落ちて、今困ってます。Q1.ブレーカーが落ちた。したらいいですか?A1.まずは分電盤の取扱説明書をご覧ください。取扱説明書に沿って確認します。右上の『■電気がきれたときの処置』を見て頂きフローチャートに沿って操作してください。Q2.黄色の漏電表示ボタンで異常がでている。電気工事業者に来てもらうまで何も電気が使えません。電気が使える箇所があると思うのですが、使用する方法はどうしたらいいですか?A2.お客さまで確認できる方法があります。下記の手順で操作してください。操作前に必ず守ってください。分電盤カバーは取らない事。ブレーカーレバーは頻繁に『ON、OFF』しない事。『OFF』になるブレーカーのレバーを『ON』に固定しない事。1まず始めに全ての分岐ブレーカーを『OFF』にして下さい。2主幹ブレーカーを一旦下に下げて『OFF』→『ON』します。それで黄色ボタンが動作(異常表示)しなければ、分岐回路の異常となります。3分岐ブレーカーを1番から順番に『ON』にして下さい。その中で黄色ボタンが動作(異常表示)した回路が不良箇所となります。4不良箇所が重複している可能性もあります。出来たら応急的な操作は完了です。電気工事業者へご連絡下さい。※不良箇所が黄色ボタンの動作(異常表示)の原因となります。不良個所が重複している可能性もありますので必ず1~4の手順を操作して全ての分岐回路を確認して下さい。他のブレーカーは電気の利用が可能です。電気工事業者が訪問した際には、どこの分岐回路を『ON』にすると異常表示するかお伝え下さい。部屋や玄関の照明取替。お気軽にご連絡下さい。その他一切の著作物(以下、総称して「コンテンツ」といいます)の著作権は、当社または原著作者その他の権利者(以下、総称して「著作権者」といいます)に帰属します。お客様のウェブサイトに転載するなどの行為(以下、「ご利用等」といいます)は著作権法で禁止されています。事前に当社の許諾を得ていただくようお願いします。肖像や第三者の著作物・商標等が含まれている場合、当社が不適切と判断する場合等、ご利用等の許諾をお断りする場合もあります。施工事例内イラスト_いらすとや(https://www.irasutoya.com/、使用イラスト21点以内)_利用規約を確認の上、ご使用させて頂いてます。