9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头》。3、技术特性3.1、安装形式:下垂、直立。3.2、公称口径:20mm,连接螺纹R3/4。3.3、流量特性系数:K=200。3.4、响应时间指数(RTI):φ2.5mm玻璃球≤28±8(m·s)0.5;φ3mm玻璃球≤50±9(m·s)0.5。:1.2MPa。3.6、动作温度:68°C。3.7、最大覆盖面积:9.3m2。3.8、最小覆盖面积:7.4m2。3.9、重量:215g。