×この技術を簡単クリック査定この機能をご利用いただくには、会員登録(無料)が必要です。出願した特許の牽制数、引用された数などを知る事ができます。気になる技術や特許をブックマークしておけば、いつでも後から読むことができます。後で印刷するために、公報をPDFでダウンロードできます。会員登録してastamuseを使えば、もっと簡単に便利にお使いいただけます。会員登録(無料)「astamuse」は世界中の挑戦したい社会課題に挑戦し、未来を創る人のプラットフォームです。この項目の情報は公開日時点(2002年12月26日)のものです。とこの鉄心に巻回された一次コイルとを絶縁樹脂モールド層22により被覆する。必要な巻数だけ巻回する。高い精度で誤差を小さくすることが要求される計器用変圧器においては、計器用変圧器の二次側に補助変圧器を接続して、当該補助変圧器を介して二次負担を接続し、補助変圧器の二次側に設けたタップを選択することにより、比誤差及び位相角誤差を許容範囲内に収めるようにしている。巻回して構成した補助変圧器、Zbは二次負担である。粗調整用及び微調整用の複数のタップコイルL2a〜L2cを有していて、タップコイルL2a,L2b及びL2cの両端からそれぞれタップ(ta1,ta2),(tb1,tb2)及び(tc1,tc2)が引出されている。計器用変圧器1の調整巻線W22の両端に接続されている。いずれかのタップコイルの一端に接続され、二次巻線W21の他端と、二次巻線W21の一端が接続されたタップコイルの他端との間に二次負担Zbが接続される。図6は計器用変圧器1の誤差円線図の一例を示したもので、同図の縦軸は計器用変圧器の位相角誤差θを示し、横軸は比誤差εを示している。図6に示した例では、長方形の枠Aの内側の部分が許容誤差範囲であり、同図に破線で示した直線aは誤差調整を行う前(補助変圧器を接続せずに二次巻線W21の両端に二次負担Zbを接続した場合)の計器用変圧器1の誤差特性を示し、実線で示した直線bは、図5に示すように補助変圧器2を接続して、補助変圧器の二次側のタップを適宜に選択することにより誤差調整を行った後の特性を示している。この例では、誤差調整前に同図の直線aのように比誤差εが許容範囲を超えていたが、誤差調整を行うことにより、直線bのように比誤差がΔεだけ調整されて、許容範囲内に収められている。図7は計器用変圧器1の誤差円線図の他の例を示したもので、同図において直線aは調整前の誤差特性を示し、直線bは誤差調整後の誤差特性を示している。この例では、調整前に、位相角誤差及び比誤差が共に許容範囲を超えていたが、誤差調整を行うことにより、位相角誤差及び比誤差がそれぞれΔθ及びΔεだけ調整されて、誤差が許容範囲内に収められている。́をモールドしていた。誤差を調整するために用いる補助変圧器の小形化とコストの低減とを図ること。閉磁路鉄心とこの鉄心に巻回された一次コイルとを絶縁樹脂モールド層22により被覆する。必要な巻数だけ巻回する。