移設するエアコンが100Vなのに、設置したい部屋に200Vのコンセントしかない場合は、電源種類の切り替えが必要です。と十分確認しておきましょう。配管や電線を通す、壁の穴です。これが無い場合は、新たに穴を切りなおす必要があります。貫通させる配管の口径や数が多い機種が稀にあります(ダイキン工業:“うるるとさらら”シリーズなど)。移設先の貫通穴が小さい場合も、穴を拡張する工事が生じるかもしれません。一つ、移設業者様に念押しをしておきたいのが、貫通後の処理です。貫通穴は真円、そこを通す配管類の断面はややイビツな丸。隙間が生じるのですが、これをパテで埋めてくれるかどうかです。条件によっては、雨風が隙間から流入します。「貫通後はパテ埋めをお願いしますね」の一言をお忘れなく。パテ埋めで一万円近く値を上げてくるようであれば、○ッタクリ業者、と言わざるを得ません。こちらも配管材料の部分と同じく、「普通は」何も申し添えなくてもやってくれる筈ですが、軽めの念押しで、お互い嫌な思いをしないようにしましょう。室内機設置スペースこちらは、必然的に決まってくるかと想像します。配管の貫通穴や室内機用のコンセント近くに設置することになります。(和室の場合が多いですが)、適切なスペースが確保できない時は、多少の工事が生じるかもしれません。家庭用エアコンの室内機(業務用の壁掛型なども)は、室内機の背面、つまり壁との間に、背板(呼び方は色々あります)という取付板を強固に取りつけて、この背板に室内機を引っかけています。背板の取付が強固でない、または強固に取り付けるスペースが確保できない場合がありますので、こちらも業者様とよく打ち合わせを。急に室内機が落ちてきたら、危険です。配管がつながっていれば引っかかるはずですが、いずれにしても「あってはならない」ことです。室外機設置スペースマンション等の高層階ならベランダになりますでしょうか。床部においても良いし、庇(ひさし)から吊り下げる形をとる架台も用意できると思います。室外機の設置に関しては、まず吹き出しスペースを必ず確保すること!です。室外機の正面から風が吹き出していますが、この風がないとエアコンはただの電気喰い虫。室内からの余計な熱を吐き出す(冷房)、室外の熱を取りこむ(暖房)など、とても大切な風。室外機の風が抜けやすい環境を整えてやることが、省エネの第一歩です。高性能の高額なエアコンを購入なさっても、室外機の真正面すぐに壁や障害物があっては、そもそも運転もままなりません。トラブルも多いでしょうし、室外機が壊れます。床に置くと通風状態が良くない、という場合は、少々費用が掛かっても庇から吊り下げる方式をお勧めします。吊り下げたら、排水です。冷房時には室内機から空気中の水分から生じた凝縮水が排出されますが、逆に暖房時は室外機が外気を冷やす形になりますので、室外機から凝縮水が発生します。庇から吊るにしても、床に置くにしても、室外機からの排水、室内機からの排水、上手く処理(配管)するようお願いしておきましょう。室外機から、ポタポタと水滴が落ちて、エアコンの運転中は室外機回りがビタビタ...ということになりますよ。藻が生えると掃除も一苦労です。通路などの共用部に据えてよいかどうかです。ベランダに置きたいけれど、配管が長くなりすぎる。玄関のある廊下なら貫通穴もあるけれど...。いう場合は、一度賃借人様に確認なさった方が良いでしょう。物件によっては許可しているところが、あるかもしれません。のちのち、近隣の住人や家主様とトラブルが起きないよう、事前に確認しておきましょう。まとめ今回は家庭用のエアコンについてまとめましたが、業務用エアコンもきっちと処理すれば移設は可能です。費用をかけるべき点、かけない点をご認識いただき、エアコンを長く大切に、効率よくご使用ください。