いい、建築基準法で規定され、宿泊施設などの特殊建築物には、設置が義務付けられています。規定されていますので、厳密にいうと消防用設備ではありません。)については、非常用照明器具の設置対象となりますが、2018年3月に緩和措置が発表され、一部設置義務が軽減されています。非常用電源の取り付け場所により、電池内蔵型/電源別置型の2種類がありますが、2つの方法を併用したタイプも存在します。組込型:非常時のみ点灯する光源を、平常時点灯する光源を持つ器具に組み込んだものに大別されます。法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。次に定める構造とすること。照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。予備電源を設けること。イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。三、第九十条の三関係)(い)(ろ)(は)(に)用途(い)欄の用途に供する階(い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(二)項及び(四)項の場合にあつては二階、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上(二)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。(民泊新法)では、非常用照明についても免除の規定があります。国交省から出ている民泊の安全措置の手引(国土交通省)のフローチャートが分かりやすいので参照ください。国土交通省は2018年3月29日、宿泊施設の各部屋に備える非常用照明器具に関しては、小規模な部屋で廊下に非常用照明があれば、設置を不要としました。ここちらが2018年3月29日の改正の内容です。