~鉄筋編~伸縮装置の設置に使用する材料って、実はいろいろあるのをご存知でしたか?ここでは、一般にあまり取り上げられることのない伸縮装置の付属品について紹介させていただきます。今回は「鉄筋」について。伸縮装置の設置にあたって、床版と一体化させるために、鉄筋は欠かせません。伸縮装置にかかる荷重は大きく、鉄筋に引き抜きの力がかかるため、使用するのは付着強度の高い異形鉄筋になります。使用する鉄筋の強度は、従来はSD295Aが一般的でしたが、最近はSD345のものを使うことが多いです。指定がなければ、SD345の鉄筋を用意するのが無難でしょう。伸縮装置の固定方法は?伸縮装置と鉄筋は、基本的に、溶接にて固定します。言うと、「鉄筋同士を溶接すると、断面欠損を起こし、実際の鉄筋の強度は下がってしまうんじゃないか?」と思われる方もいらっしゃいますよね。鉄筋同士を組み合わせる際には、確かに、焼きなまし鉄線で結束を行うのが一般的です。伸縮装置の配筋と一般的な配筋を比較して、最も大きく異なるのは、対象の重量です。大型のものでは200kgを超えるものもあります。結束が外れてしまうという事態が起きます。そのため、伸縮装置は特例的に溶接にて固定をするのが通例となっています。「前例ではそうだった、だけでは理由にならない。証明してほしい」そう言われてしまうと、一本一本の鉄筋の状況を確認することが必要になりますが、限られた施工時間の中では、なかなか厳しいものがあります。補強鉄筋のピッチを細かくして鉄筋量を増やすことで、安全率を高めている、というのが実際のところです。それでも溶接しても良いという根拠が欲しい、という場合。伸縮装置のアンカー用部材は床版からのアンカー用鉄筋に連結固定し、床版と十分一体化しなければならない。この際、溶接時の熱が直接止水材などに加わらぬよう注意しなければならない。書かれていますので、溶接を想定しているのは間違いないようです。いかがでしたでしょうか。鉄筋ひとつとっても、考えなければならないことがたくさんあります。「今回の施工では、どんな配筋が必要なのか?」という検討も行わなければなりません。選定した製品のメーカーと相談しながら、最適な配筋方法で施工を行いましょう。