三相200V動力工事に至るまで電気工事を大阪で依頼するならエコサポートにご相談ください。2018-06-02換気扇交換ユニットバス浴室換気扇が故障して動かなくなったとのご連絡を頂き大阪市生野区K様邸へ取替え工事でお伺いしてきました。なんかヘン!点検口側から見ると死角になって少し判りにくかったのですが、よく見るとアルミジャバラと塩ビパイプの接続部分が外れているではありませんか。なんと・・・アルミフレキの長さが300mmほどしかなく破れてボロボロ、しかも継ぎ手を使わず塩ビダクトと接続しているのでスッコ抜けしていまう始末。(通常接続部分は外れることはありません)本来、浴室の湿気を外部に出すはずの排気ダクトが途中で外れているということは天井裏で湿気が回っていたことになります。これでは浴室換気扇の意味がまったくありません。次に電源を切り離して本体取り外しに着手すると今度は天井板と本体を固定しているはずのビスが指でも抜けるほどのスコスコな状態です。ほんま、どないなっとんねん!(怒)通常は角材、木枠などを用いてビスを効かすのですが、石膏ボードの天井下地に直接ビスを揉んだのが原因です。お客樣に状況をご説明して取外したダクトを確認して頂いたところ驚愕されいましたが新しいダクトに取替えて換気扇工事は無事完了です。「ユニットバスを安く入替えたからこうなってるのかなぁ~」とお話しされていましたが、その通りで安さゆえにわずかな材料をケチり手間を惜しんだ結果手抜き工事に至ったのではないでしょうか。ちなみに、この業者は消滅したとのことです。点検口から見たところですが、接続パイプ箇所が死角になっており当初確認出来ませんでしたが、よく見るとアルミジャバラと塩ビパイプの接続部分が外れていて天井裏で湿気を排気していました。ビスが効かない天井下地の石膏ボードに換気扇本体を固定しているため、ズリ落ちるように換気扇本体が外れました。アルミジャバラの方も大きな口を開いてが破れていました。アルミジャバラの切断が悪く、当初から亀裂が入っていて年月の経過と共に大きく広がったのではないかと考えられます。適当に巻いてあったアルミテープを剥がして塩ビダクト内に溜まったホコリを綺麗に取り除いたところです。今度は継ぎ手を使いアルミジャバラと塩ビダクトを接続してからしっかり固定しています。本体を固定するビスを効かすのに角材を使います。既存のように簡単には外れません。短かった浴室換気扇の吐出口の位置を替えてダクトを接続しました。画像ではアルミフレキが長いように写っていますが実際は1mほどの距離です。ルーバーを取付けてすべて完了です。/上記以外の地域でも対応可能なエリアもありますのでお気軽にご相談下さい。大阪の電気工事屋さんシェアTOPへホーム。