終わったら忘れずにデーモンを起動しましょう。キャリブレーションを月に一度実行できるようなパラメータがありました。土日はシステムに何等かの変更をかけるようなイベントが予測されるので、火曜とか水曜の朝5時ごろに月イチに、まだ担当者が出勤してこない時間帯に、キャリブレーションを実行するように設定していました。UPSは正常に動いている様に見えていても、キャリブレーションをかけると放電しますから、その後、普段負荷が掛かっていないバッテリーが見事に御臨終されている事もよくあります。UPSは基本的に「壊れる」事で大事な機器を守る機能があるので、故障は嬉しい事ではなくても、壊れるものだと割り切る事も必要です。キャリブレーションで「バッテリーを壊してしまった」というより、もう寿命が来ているバッテリーが「壊れている」事を確認する作業でもあります。この後、赤ランプが付いて、バッテリーの交換だね、という事になりますから、キャリブレーションテストは数か月に一度はやっておくべき作業です。apcupsdの続き(補足)です。ダウンロード、インストールするようになりました。上の記事を参考にしてください。制御パラメータについて説明します。ほとんどデフォルトでも問題はないと思いますが、それぞれの電源監視ポリシーに従ってポリシーを設定し直す必要がある場合があるかもしれません。アクションを開始する時間(秒)です。以下略、この数値は%です。設定すると、この数値は無効化されます。ランタイム残を指定する(分)です。シャットダウンの儀式が始まるということです。パラメータで設定すべき数値で無効のままで問題はないはずです。0※補足:間違いのご指摘いただきました。残存バッテリー容量と消費電力から計算されるバッテリー切れまでの残存時間でシャットダウンのタイミングを指定します。軽い負荷であれば、この設定で長時間、運用を続けられます。停電検出からの時間にあたります。600という事だそうです。UPSのバッテリーの残量を調べるには定期的にキャリブレーションテストを行う必要もある、という事にもなります。シャットダウン時間を決める重要なポイントです。ケーブルで接続します。直接ステータスを読み込んだり、UPS本体を制御することはありません。UPSからの電源異常の通知を受け取ってシャットダウンを行う機能のみ組み込みます。http://MyServer/cgi-bin/multimon.cgiを開いてステータスを確認することができます。いうふざけた形態です。自社製品に詳しくて日本語がしゃべれるヒトがいないからでしょうか?英語版やドイツ語では動いて、日本語環境ではサポートしてくれないようです。付属していますので、こちらを使いましょうということ。30倍くらい賢いので、上手に使えば、DMZのスタンドアローンの環境や、インターネットへのむき出しの環境でも利用できるのでお勧めです。パッケージが選択できます。するとインストールが開始されます。要求されたCDまたはDVDを用意してください。