商品・サービスとして提供、安全で快適な建築の環境づくりを進めています。立て管自体の重量を支えるスラブ埋込式固定タイプは、スリーブ寸法によって使用できない場合があります。ご確認の上、ご使用ください。立て管パイプシャフトの寸法によって、使用できない場合があります。ご確認の上、ご使用ください。立管ジョイント金具は、掃除口継手と立て管及び床貫通での立て管の振れ止めを目的にした製品です。層間変位を軽減させる機能はありません。フネン遮音システム用支持金具類は、立て管自体の重量を支える形状にはなっていません。スラブセッターは、スリーブ寸法によって使用できない場合があります。ご確認の上、ご使用ください。ヘッダ用サポートバンドは、JwKT排水ヘッダ用床置きタイプの支持金具です。他には使用しないでください。ヘッダ用サポートバンドは、必ずアンカー固定を行なってください。床貫通部付近で防水処理等が行なわれる場合、施工状況を充分に確認の上、ご使用ください。HLSバンドには、配管重量以外はかけないでください。スライドベースが曲がる原因になります。HLSバンドGP・VP用と耐火二層管用では、スライド幅が異なりますので、ご注意ください。装着している防振ゴム類は、各継手に対しての衝撃緩和や異種金属による防食保護の役目を果たしておりますが、防振支持等の補助であり、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。防振ゴムの耐熱温度は常温60°Cまでになります。その他、カタログ記載注意事項等をご確認の上、ご使用ください。排水特殊継手(集合管)100A(150φ)に設置可能です。CPセッターSは特注製作いたします。排水特殊継手(集合管)100A用支持金具です。取付足は付属しません。他の排水特殊継手(集合管)にも設置できます。取付足は付属しません。コアジョイント((株)小島製作所製)100A用支持金具です。表内のH寸法を参照してください。各種掃除口付きソケットは寸法が異なります。使用前に確認願います。単管式排水継手(XJ・XM-L)用支持金具です。単管式排水継手(XJ)用支持金具です。鉄製(電気亜鉛めっき)アクロススマートXJS100のスラブ上固定タイプのセッターには「遮音XJセッター75」をご使用してください。単管式排水継手(XM-L・S)用支持金具です。立て管(フネンパイプ)用支持金具です。脚部継手(XJ-B)用支持金具です。全ネジは付属しません。特殊寸法・ステンレス製は受注生産品です。ゴム輪付き脚部エルボ(XJ-BR)用支持金具です。遮音XJセッター75はアクロススマートXJS100に使用可能です。アクロススマート遮音XJS100用支持金具です。遮音型アクロスジョイントN(L=240/XMLタイプ)用支持金具です。遮音型アクロスジョイントN(L=400/XMSタイプ)用支持金具です。フネン遮音パイプN用支持金具です。遮音型アクロスジョイントN(XJB-SN)用支持金具です。全ネジは付属しません。特殊寸法・ステンレス製は受注生産品です。フネン遮音パイプN用吊バンドタン付です。フネン遮音パイプN用立バンドです。JwKT排水ヘッダ用支持金具です。排水ヘッダのタイプに合わせ、L・Rタイプがあります。総代理店:株式会社ジェス様となります。排水ヘッダからの横枝管用支持金具です。鋼管(DVLP)及び塩ビ管(VP)用です。狭い配管ピッチの均列支持が可能になりました。総代理店:株式会社ジェス様となります。耐火二層管用は、受注生産品となります。排水温度で起こる配管伸縮による影響を考慮したレベルバンドです。塩ビ管(VP)用です。設置個所は、温度変化の大きい浴室・台所系で、継手の下流側が好ましい。テフロンなしもご用意できます。KSI住宅への推奨品になります。