三相200V動力工事に至るまで電気工事を大阪で依頼するならエコサポートにご相談ください。わたって分電盤左端にある主幹漏電ブレーカーが頻繁に落ちるので危険な状態になっているのでないかと心配になられ大阪府泉南郡S様より漏電調査のご依頼をいただきお伺いしてきました。電気は通常『流れ込む電流』と『流れ出す電流』は常に同じで差し引きするとゼロになるのが正常ですが、戻りの電流が少なければ漏電ブレーカーが動作してスイッチが落ちる仕組みになっています。漏電調査を実施する場合、漏電ブレーカーが動作したときに使用していた電気器具などのプラグを同じ位置のコンセントに差して落ちたときと同じ状況にします。この作業は使用している電気機器が悪い可能性もあるため同じ状況にします。次に家中の電気スイッチはすべて入れておき分電盤のブレーカーを切り、各ブレーカー回路の絶縁を測定を行ないます。既存住宅では屋外か水回りの機器が絡んだ漏電が多いものですが、絶縁抵抗値を測定したところ経年劣化による絶縁低下が見られたもののすべて0.2MΩ以上の絶縁抵抗があり漏電している箇所がなく正常な状態です。次に考えられるのは雨とか結露などが原因で電気の接触部分に水気が浸透したことも想定して外部廻り、キッチン床下、ユニットバス点検口を開け念入りに電線の接続部をチェックしましたが該当する箇所が見つかりません。主幹ブレーカーがよく落ちる既存分電盤ですが、主幹ブレーカーの故障が原因でした。交換前の住宅分電盤は主幹60A漏電ブレーカー11回路+予備スペース1回路という内容です。新しい分電盤に交換しました。交換商品は主幹60A漏電ブレーカー14回路+予備スペース2回路になり分岐ブレーカーもコンパクトでしかも回路数も増えて余裕です。カバーも締まり見た目もスッキリになって安心・安全の向上になりました。ご依頼いただき誠にありがとうございました。/上記以外の地域でも対応可能なエリアもありますのでお気軽にご相談下さい。大阪の電気工事屋さんシェアTOPへホーム。