本年6月に水島製油所B工場において、LPガス球形タンクの過去の補修工事の記録に疑義が生じたことから、これまでの同製油所内のLPガス球形タンクの補修工事について調査を開始した。その結果、2000年からこれまでの間、同製油所B工場のLPガス球形タンク26基中の18基において、虚偽の保安検査記録の作成が行われていたことが判明した。一部の製造装置においても、不備を確認した。不備が判明したLPガス球形タンクの使用およびB工場の関連装置を順次停止し、安全性を完全に確認するまでは、運転を見合わせる。本件について、継続して調査を進め、グループ全製油所において同様の事例がないか確認・調査を行うとともに、再発防止に全力を傾注するとしている。同社によると、内容は以下の通り。・劣化で鉄板の厚みが薄くなったタンクについて、補修工事をしながら県に「問題なかった」と虚偽報告(13件)・検査で安全基準を下回る厚さが検出されながら操業していた(2件)・厚みを水増しするなどし、補修の内容を過少報告したケース(7件)県に問題を報告すると、補修後に3、4日間の耐圧検査が必要になる。操業の遅れを避けるため、県に届け出ずに補修し、耐圧検査を免れた。設立、同年7月に両グループの全事業を統合持株会社の傘下に統合・再編・整理した。JX日鉱日石エネルギーの水島製油所は新日本石油精製とジャパンエネジーの製油所を統合したもので、前者がA工場、後者がB工場となっている。問題を起こしたB工場はジャパンエナジーの製油所。